**اختبار اللاحمل أو اختبار الدائرة المفتوحة** (بالإنجليزية **Open circuit test**) هي إحدي الطرق المستخدمة في الهندسة الكهربائية؛ لتحديد معاوقة اللاحمل للطرف الثانوي للمحول .

الهدف
-----

* تحديد نسبة الجهد للملفين .
* الفاقد في الطاقة في حالة اللاحمل .

التوصيل
-------

اختبار الدائرة المفتوحة
يوصل جهاز الواتميتر بالطرف الابتدائي، ويوصل أميتر على التوالي معه، بينما يوصل الفولتميتر على التوازي، كما هو موضح بالشكل .

الطريقة
-------

يتم توصيل الملف الابتدائي بمصدر كهربي ذي جهد وتردد يساوي الجهد والتردد المقنن للمحول، مع فتح الطرف الثانوي للمحول .

الحسابات
--------

ومن قراءات أجهزة القياس يمكن تحديد التالي :  

أن التيار {\displaystyle \mathbf {I\_{0}} } صغير جدا.   

وباعتبار {\displaystyle \mathbf {W} } كقراءة الواتميتر.   

إذا

{\displaystyle \mathbf {W} =\mathbf {V\_{1}} \mathbf {I\_{0}} \cos \phi \_{0}}
ويمكن كتابة المعادلة بالشكل التالي :   

{\displaystyle \cos \phi \_{0}={\frac {\mathbf {W} }{\mathbf {V\_{1}} \mathbf {I\_{0}} }}}
حيث :   

{\displaystyle \mathbf {I\_{m}} =\mathbf {I\_{0}} \sin \phi \_{0}}
{\displaystyle \mathbf {I\_{w}} =\mathbf {I\_{0}} \cos \phi \_{0}}
### المعاوقة الكهربية

باستخدام المعادلة السابقة، يمكن حساب {\displaystyle \mathbf {X\_{0}} } و {\displaystyle \mathbf {R\_{0}} }   

{\displaystyle \mathbf {X\_{0}} ={\frac {\mathbf {V\_{1}} }{\mathbf {I\_{m}} }}}
{\displaystyle \mathbf {R\_{0}} ={\frac {\mathbf {V\_{1}} }{\mathbf {I\_{w}} }}}
  

حيث   

{\displaystyle \mathbf {Z\_{0}} ={\sqrt {\mathbf {R\_{0}} ^{2}+\mathbf {X\_{0}} ^{2}}}}
أو   

{\displaystyle \mathbf {Z\_{0}} =\mathbf {R\_{0}} +\mathbf {j} \mathbf {X\_{0}} }
### المسامحة الكهربائية

المسامحة هي مقلوب المعاوقة وهي تمثل قبولية المادة الكلية لعبور التيار.   

{\displaystyle \mathbf {Y\_{0}} ={\frac {1}{\mathbf {Z\_{0}} }}}
  

ولحساب التوصيلية {\displaystyle \mathbf {G\_{0}} } :  

{\displaystyle \mathbf {G\_{0}} ={\frac {\mathbf {W} }{\mathbf {V\_{1}} ^{2}}}}
  

ولحساب المطاوعة كهربائية :  

{\displaystyle \mathbf {B\_{0}} ={\sqrt {\mathbf {Y\_{0}} ^{2}-\mathbf {G\_{0}} ^{2}}}}
  

أو   

{\displaystyle \mathbf {Y\_{0}} =\mathbf {G\_{0}} +\mathbf {j} \mathbf {B\_{0}} }
  

حيث :   

{\displaystyle \mathbf {W} } : هي قراءة الواتميتر.   

{\displaystyle \mathbf {V\_{1}} } : هو الجهد المقنن.   

{\displaystyle \mathbf {I\_{0}} } : هو تيار اللاحمل.   

{\displaystyle \mathbf {I\_{m}} } : هو تيار المغنطة.   

{\displaystyle \mathbf {I\_{w}} } : هو تيار المفاقيد الحديدية.   

{\displaystyle \mathbf {Z\_{0}} } : هي معاوقة اللاحمل.   

{\displaystyle \mathbf {Y\_{0}} } : هي مسامحة اللاحمل .

انظر أيضًا
----------

* تجربة الطائرة الورقية .
* جهد اللاحمل
* اختبار دائرة القصر
* اختبار العزل الكهربي
* تيار التشبع
* نظرية بلاكمان
* نظرية ثيفينين

مصادر
-----

* Kosow (2007). *Electric Machinery and Transformers*. Pearson Education India.
* Smarajit Ghosh (2004). *Fundamentals of Electrical and Electronics Engineering*. PHI Learning Pvt. Ltd.
* Wildi, Wildi Theodore (2007). *Electrical Machines , Drives And Power Systems, 6th edtn*. Pearson.

* أيقونة بوابةبوابة كهرباء
* أيقونة بوابةبوابة هندسة
* أيقونة بوابةبوابة إلكترونيات
* أيقونة بوابةبوابة الفيزياء

| * ع
* ن
* ت
محول |
| --- |
| الأنواع | 
* Amorphous metal transformer
* محول أوستن
* محول ذاتي
* Buck–boost transformer
* Capacitor voltage transformer
* Distribution transformer
* محول دلتا ستار
* محول طاقة كفء
* Flyback transformer
* Grounding transformer
* ترانسفورمر بتي بوتنشيل  ‏
	+ محول التيار
	+ Potential transformer
* Isolation transformer
* محول تفاضلي متغير خطي
* Pad-mounted transformer
* بارافورمر
* Planar transformers
* Rotary transformer
* المحول التفاضلي المتغير الدوار
* Scott-T transformer
* Solid-state transformer
* Trigger transformer
* Variable-frequency transformer
* Zigzag transformer

 | Transformers |
| الملفات | 
* Hybrid coil
* ملف حث
* Oudin coil
* الوشيعات متعددة الأطوار
* ملف التكرار
* ملف تسلا
* Trembler coil

 |
| الموضوعات | 
* المحول الكهربيولجى
* وحدة اتزان الهاتف
* مرحل بوخلز
* جلبة كهربائية
* Center tap
* مخطط دائرة (كهرباء)
* Condition monitoring of transformers
* فقد النحاس
* تحليل الغازات المذابه  ‏
* Electrical insulation paper
* الجرولر (أداة كهربية)
* High-leg delta
* Induction regulator
* Leakage inductance
* سلك مغناطيسي
* Metadyne
* اختبار اللاحمل
* Polarity
* ثنائي الفينيل متعدد الكلور
* Quadrature booster
* Resolver
* خاصية الرنين الكهربائية
* Severity factor
* اختبار دائرة القصر
* معامل الحزم
* Synchro
* مأخذ الجهد
* Toroidal inductors and transformers
* Transformer oil
* Transformer oil testing
* مقوم
* Vector group

 |
| الشركات المنتجة | 
* إيه بي بي
* برولك جنرال إلكتريك
* سيمنز
* تبيا

 |