مجرى فولاذي دائري مغلفن متصل بمنفذ تصريف
**مجاري الهواء** (بالإنجليزية: Ducts)‏ هي ممرات تستخدم في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لتوصيل الهواء وإخراجه. تتضمن جريانات الهواء التي تستخدم لأجلها المجاري على سبيل المثال كلًّا من: هواء التغذية، والهواء المعاد، والهواء العادم. يشيع أيضًا أن توصل مجاري الهواء هواء التهوية كجزء من هواء التغذية. لذلك فإن مجاري الهواء طريقة لضمان جودة مقبولة للهواء الداخلي بالإضافة إلى الراحة الحرارية.

يسمى نظام مجاري الهواء أيضًا شبكة مجاري الهواء. يسمى تخطيط (وضع مخططات) مجاري الهواء وتفاصيلها وأبعادها الأمثل وإيجاد فواقد الضغط عبر نظام مجاري الهواء تصميمَ مجاري الهواء.

المواد
------

يمكن أن تصنع مجاري الهواء من المواد التالية:

### الفولاذ المغلفن

الصلب المنخفض المغلفن هو المادة الأكثر استخدامًا في تصنيع شبكات مجاري الهواء بسبب حماية طلاء التوتياء (الزنك) لهذا المعدن من الصدأ وتفادي تكاليف الطلاء. لأغراض العزل، تبطن المجاري المعدنية عادةً ببطانات من اللدائن المدعمة بألياف الزجاج (فايبرغلاس) أو تُلف خارجيًّا بأغطية من اللدائن المدعمة بألياف الزجاج (أغلفة المجاري). عند الضرورة يُستخدم مجرى هواء ببطانة مزدوجة. يكون للبطانة المزدوجة عادةً طبقة داخلية مثقبة، تليها طبقة عزل من اللدائن المدعمة بألياف الزجاج بسماكة 1-2 إنش محتواة في أنبوب خارجي صلب.

تُصنع شبكات مجاري الهواء المستطيلة عادةً على الطلب من قبل ورشات مختصة. لسهولة الاستخدام، تأتي عادةً على شكل أقسام (أو وصلات) طول كل منها 4 قدم. يصنع مجرى الهواء الدائري باستخدام آلة تشكيل حلزوني (لولبي) مستمر يمكنها صناعة مجرى دائري بأي قطر تقريبًا، عند استخدام صبغة التشكيل الصحيحة، وبأي طول حسب الطلب، ولكن أكثر أحجام القطع المتوفرة شيوعًا تتراوح بمجالات متساوية من 4 إنش إلى 24 إنش وأكثرها استخدامًا أحجام 6 إنش و12 إنش. تباع الأنابيب الجاهزة عادةً بعشر وصلات. هناك أيضًا وصلات بطول 5 أقدام للأنابيب المتوفرة من النوع غير الحلزوني، التي تستخدم عادةً في التطبيقات السكنية.

### الألمنيوم

شبكات مجاري الهواء المصنوعة من الألمنيوم خفيفة الوزن وسهلة الترطيب. ويمكن تصنيع أشكال خاصة أو مفصلة حسب الطلب من المجاري بسهولة في ورشة أو في الموقع مباشرةً.

يبدأ بناء شبكة مجاري الهواء برسم حدود مجرى الهواء على لوح الألمنيوم مسبق العزل. تُقص لأجزاء بعدها عادةً بزاوية °45، مع الثني عند الحاجة للحصول على إزواجات مختلفة (أي الأكواع والتضيقات) وأخيرًا تُجمع بواسطة الغراء. يوضع لاصق الألمنيوم لتغطية كل خطوط القطع التي قُص عندها السطح الخارجي لورق الألمنيوم. تتوفر عدة وصلات لتناسب متطلبات التركيب المختلفة. تُختم كل الوصلات الداخلية بواسطة لاصق إحكام خاص.

يستخدم الألمنيوم أيضًا لصناعة المجاري الدائرية الحلزونية، ولكنه أقل استخدامًا بكثير من الفولاذ المغلفن.

### ألواح العزل المصنوعة من مركبات البولي أوريثان والمركبات الفينولية (مجاري الهواء مسبقة العزل)

كانت شبكات مجاري الهواء تُصنع عادةً من الألواح المعدنية التي تركب أولًا ومن ثم يطبق عليها العزل. أما اليوم فإن ورشة تصنيع الألواح المعدنية تصنع عادةً مجرى الفولاذ المغلفن وتعزله بغلاف مجاري هواء قبل التركيب. ولكن شبكات مجاري الهواء المصنعة من ألواح عزل صلبة لا تحتاج أي عزلٍ إضافي ويمكن تركيبها بخطوة واحدة. تُصنع كل من ألواح البولي أوريثان وألواح راتنج الفينول فورمالدهيد (الرغوة الفينولية) بأوجه مصنوعة من الألمنيوم مطبقة من المصنع على كلا الطرفين. يمكن أن تتراوح سماكة ورق الألمنيوم من 25 ميكرومتر للاستخدام الداخلي وحتى 200 ميكرومتر للاستخدام الخارجي أو عند طلب مواصفات ميكانيكية أعلى. تتوفر عدة أنواع من ألواح رغوة البولي أوريثان، بما فيها لوح مشكل بالماء تتحقق فيه عملية تشكيل الرغوة عن طريق استخدام الماء وثاني أكسيد الكربون عوضًا عن استخدام غازات الكلوروفلوروكربونات والهيدروكلوروفلوروكربونات والهيدروفلوروكربونات والهيدروكربونات. يستخدم معظم صانعو الألواح الصلبة للبولي أوريثان أو للرغوة الفينولية البنتان كوسيط ترغية بدل استخدام الغازات المذكورة.

انظر أيضًا
----------

* التدفئة والتهوية وتكييف الهواء
* أنبوب توصيل

مراجع
-----

1. ↑  The Fundamentals volume of the *ASHRAE Handbook*, الجمعية الأمريكية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء, Inc. Atlanta, GA, USA, 2005
2. ↑  *Air Diffusion Council Flexible Duct Performance and Installation Standard*, 4th Ed. 2003
3. ↑  *HVAC Systems – Duct Design*, 3rd Ed. SMACNA, 1990

| * ع
* ن
* ت
الوقاية من الحرائق |
| --- |
| مبادئ أساس | 
* Backdraft
* Boiling liquid expanding vapor explosion (BLEVE)
* اشتعالية
* حريق
* مادة خطرة (HAZMAT)
* Deflagration
* انفجار صاعق
* الانفجار الغباري
* حرارة تبخر
* متفجرات
* Fire class
* Fire control
* Fire loading
* Fire point
* مثلث النار
* Flammability diagram
* حد الاشتعالية
* Flammable liquid
* Flashover
* نقطة الوميض
* مفاقيد الاحتكاك
* تسرب الغاز
* انتقال الحرارة
* K-factor (fire protection)
* تحلل حراري
* احتراق ذاتي
* Structure fire
* إشعاع حراري
* ضغط

 | Fire alarm sensor |
| تقانات | 
* Active fire protection
* Automatic fire suppression
* Condensed aerosol fire suppression
* Detonation flame arrester
* External water spray system
* دلو الحريق
* Fire prevention
* وقاية من الحريق
* مثبط الحريق
* Fire-retardant fabric
* هلام واق من النار
* Fire-safe polymers
* السلامة من الحريق
* Fire sprinkler system
* Fire suppression system
* رغوة إطفاء حريق
* Flame arrester
* مثبط اللهب
* Flashback arrestor
* Fusible link
* Gaseous fire suppression
* Hypoxic air technology for fire prevention
* Inerting system
* Intumescent
* Passive fire protection
* معدات الوقاية الشخصية (PPE)
* صمام تنفيس
* Spark arrestor
* Tank blanketing
* Vehicle fire suppression system

 |
| تصميم الأبنية | 
* Annulus (firestop)
* Area of refuge
* Booster pump
* Compartmentalization (fire protection)
* Crash bar
* Electromagnetic door holder
* Electromagnetic lock
* مخرج الطوارئ
* Emergency light
* Exit sign
* Fire curtain
* Fire cut
* Fire damper
* Fire door
* سلم نجاة
* مطفأة حريق
* خرطوم الحريق
* صنبور مياه حريق
* مضخة إطفاء حريق
* Fire sprinkler
* Firestop
* Firestop pillow
* جدار الحماية (البناء)
* Grease duct
* Heat and smoke vent
* إشغال
* Packing (firestopping)
* Penetrant (mechanical, electrical, or structural)
* Penetration (firestop)
* Pressurisation ductwork
* Safety glass
* Smoke control
* Smoke damper
* Smoke exhaust ductwork
* Smokeproof enclosure
* Standpipe (firefighting)

 |
| إنذار الحريق | 
* Aspirating smoke detector
* جهاز التنبيه عن أول أكسيد الكربون
* Circuit integrity
* Explosive gas leak detector
* Fire alarm call box
* Fire alarm control panel
* Fire alarm notification appliance
* Fire drill
* Flame detector
* Heat detector
* Manual fire alarm activation
* كاشف الدخان

 |
| مهن وخدمات | 
* مجرى (تكييف هواء)
* Fire insurance
* هندسة الحماية من الحرائق
* مقاومة للنيران
* Fire-resistance rating
* Fire Safety Evaluation System (FSES)
* Fire test
* Kitchen exhaust cleaning
* قائمةing and approval use and compliance
* Sprinkler fitting

 |
| تنظيم القطاع | 
* Fire Equipment Manufacturers' Association (FEMA)
* Institution of Fire Engineers (IFE)
* National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES)
* الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق (NFPA)
* Society of Fire Protection Engineers  (SFPE)
* يو ال (منظمة سلامة)

 |
| قياسي | 
* علامة سي إي
* EN 3
* EN 54
* EN 16034
* Flame spread
* بيانات الخطر وفق النظام العالمي المتوافق
* بيانات وقائية وفق النظام العالمي المتوافق
* Life Safety Code (NFPA 101)
* قائمة of R-phrases
* قائمة of S-phrases
* صحيفة بيانات سلامة المادة
* UL 94

 |
| جوائز | 
* Arthur B. Guise Medal
* Harry C. Bigglestone Award  ‏

 |
| انظر أيضًا | 
* قالب:نار
* قالب:مكافحة الحريق
* قالب:HVAC

 |
| 
* صفحة تصنيف **تصنيف**
* صفحة في ويكي كومنز **كومنز**

 |

* أيقونة بوابةبوابة علم الحاسوب
* أيقونة بوابةبوابة تقانة

|  |
| --- |
| **مجرى** في المشاريع الشقيقة: |
|  | 
* صور وملفات صوتية من كومنز.
 |