ระเบียบกรมสรรพสามิต
ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
พ.ศ.
๒๕๕๓
 

เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าประเภทน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเป็นไปโดยถูกต้องรัดกุม
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ (๑) (๓) และ (๔)
แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงวางระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการควบคุมโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๒[๑]
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๐๗
(๒) ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมทำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ฉบับที่ ๒/๒๕๒๕
ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕
(๓) ระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อเสียภาษีสำหรับกรณีส่งน้ำมันทางท่อ
พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
โรงอุตสาหกรรม หมายความว่า
โรงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗
ที่ผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และให้หมายความรวมถึงท่อทางขนส่งและบริเวณท่าเรือที่รับ
-
จ่ายตลอดจนเรือที่เทียบอยู่ที่ท่าเรือของโรงอุตสาหกรรมที่ผลิตน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนั้น
ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม หมายความว่า
เจ้าพนักงานสรรพสามิตที่อยู่ปฏิบัติงานประจำโรงอุตสาหกรรม
เพื่อควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติของผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี
๒ รักษาการ ตามระเบียบนี้และมีอำนาจวินิจฉัยสั่งการ
การอนุญาตหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด
๑
หน้าที่ของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
 

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๖.๑ จัดทำทะเบียนภาชนะเก็บวัตถุดิบรวมทั้งน้ำมันดิบ
ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน มาตรวัด
เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
เครื่องชั่งน้ำหนักโดยแยกตามหมายเลขมาตรวัด
เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ำหนัก ภาชนะบรรจุ
ความจุและชนิดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รวมทั้งแผนผังแสดงที่ตั้งมาตรวัด
ภาชนะบรรจุน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันและท่อทางรับ -
จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของโรงอุตสาหกรรม
๖.๒ กรณีที่จะดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไข
ต่อเติม หรือเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ มาตรวัด เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
เครื่องชั่งน้ำหนัก หรือท่อทางต่าง ๆ ภายในโรงอุตสาหกรรม
ให้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการเป็นหนังสือให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และกรมสรรพสามิต
ทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง
๖.๓ แจ้งผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมก่อนการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าโรงอุตสาหกรรมหรือจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกครั้ง
ตามแบบ น.ม. ๑ ท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้ส่งแบบ น.ม.
1 ทางโทรสารหรือ ทาง e-mail ก็ได้ แล้วส่งต้นฉบับแบบ น.ม.
1 ภายในวันถัดไป
๖.๔
ตรวจวัดและคำนวณหาปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรม
หรือจ่ายออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกครั้ง
๖.๕
การรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้ามาในโรงอุตสาหกรรมและการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อตรวจวิเคราะห์
เว้นแต่กรณีการรับและการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เป็นการขนส่งทางท่อและทางรถยนต์ให้สุ่มเก็บตัวอย่าง
๖.๖ ดูแล สงวนรักษาไว้ซึ่งเครื่องจักร เครื่องกล
หรือเครื่องมือใด ๆ รวมทั้งตราหรือสิ่งที่ติดอยู่กับเครื่องจักร เครื่องกล
หรือเครื่องมือดังกล่าว
ซึ่งกรมสรรพสามิตได้ติดตั้งไว้ในโรงอุตสาหกรรมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตลอดเวลา
โดยใช้ความระมัดระวังและฝีมือดังเช่นพึงปฏิบัติในการประกอบธุรกิจของตน
๖.๗ กรณีที่จะรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ชำระภาษีแล้วเข้าโรงอุตสาหกรรมให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมถือปฏิบัติดังนี้
๖.๗.๑
แจ้งการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ชำระภาษีสรรพสามิตแล้วเข้าโรงอุตสาหกรรมต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบเป็นหนังสือ
ก่อนการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ชำระภาษีสรรพสามิตแล้วเข้าโรงอุตสาหกรรม
๖.๗.๒ แจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบ
เพื่อทำการตรวจวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรม
๖.๗.๓ จัดทำบัญชีแสดงรายการรับ -
จ่ายคงเหลือน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ชำระภาษีแล้ว ทั้งนี้ การลงบัญชีรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ชำระภาษีสรรพสามิตแล้วให้ลงรายการรับตามปริมาณที่ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมตรวจวัดได้
แต่ไม่เกินปริมาณที่ได้ชำระภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว
และส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่และกรมสรรพสามิตภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป
๖.๘
กรณีที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมแล้ว
ต่อมาเกิดเหตุจำเป็นทำให้ต้องนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันดังกล่าวกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องชำระภาษีสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมนั้น
และเมื่อจะนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันดังกล่าวกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมถือปฏิบัติ ดังนี้
๖.๘.๑
จัดทำหนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม
ยื่นต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบก่อนการนำน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม
๖.๘.๒
แจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมทราบเพื่อร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในยานพาหนะที่ใช้ขนส่งเพื่อตรวจวิเคราะห์
และตรวจวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำกลับเข้าโรงอุตสาหกรรม
๖.๘.๓ จัดทำบัญชีแสดงรายการรับ -
จ่ายคงเหลือน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ชำระภาษีแล้ว ทั้งนี้
การลงบัญชีรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ชำระภาษีสรรพสามิตแล้วให้ลงรายการรับตามปริมาณที่ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมตรวจวัดได้แต่ไม่เกินปริมาณที่ได้ชำระภาษีสรรพสามิตไว้แล้ว
และส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่และกรมสรรพสามิตภายในวันที่
๑๕ ของเดือนถัดไป
๖.๙ จัดทำบัญชีและงบเดือนดังนี้
๖.๙.๑ บัญชีประจำวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ
(ภษ. 03 - 05) โดยทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น
และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๖.๙.๒ บัญชีประจำวันแสดงการผลิตและจำหน่าย (ภษ.
03 - 06) โดยทำให้แล้วเสร็จภายใน ๓
วันนับแต่วันที่มีเหตุที่จะต้องลงรายการนั้นเกิดขึ้น และเก็บไว้ที่โรงอุตสาหกรรม เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
๖.๙.๓ งบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ
การผลิต การจำหน่าย และยอดคงเหลือสินค้า (ภษ. 01 - 42)
ส่งให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ภายในวันที่ ๑๕
ของเดือนถัดไป

หมวด
๒
หน้าที่ของผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
 

ข้อ ๗ ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
๗.๑ ตรวจสอบทะเบียนหมายเลขมาตรวัด
เครื่องวัดระดับ เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ำหนัก
ภาชนะบรรจุวัตถุดิบ รวมทั้งชนิดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันทุกชนิดท่อทางรับ -
จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามทะเบียนของผู้ประกอบอุตสาหกรรม
และตามแผนผังที่แสดงไว้ในข้อ ๖.๑
๗.๒
ลั่นกุญแจหรือผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตที่ท่อทางรับ -
จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อป้องกันการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าโรงอุตสาหกรรมหรือจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมโดยไม่ได้แจ้งผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
๗.๓
เมื่อได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมว่าจะรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าเก็บ
หรือจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม
ให้ไขกุญแจหรือทำลายดวงตรากรมสรรพสามิตที่ท่อทางรับ - จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
และดำเนินการตรวจวัดเพื่อคำนวณหาปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามความในหมวด ๓
หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี
๗.๔ ควบคุมการรับ -
จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตลอดเวลาที่มีการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าโรงอุตสาหกรรม
หรือจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกครั้ง
๗.๕
ในระหว่างการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าโรงอุตสาหกรรมหรือจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม
หากมาตรวัด หรือเครื่องวัดระดับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
หรือเครื่องชั่งน้ำหนัก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทำงานผิดปกติ
ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมมีอำนาจสั่งระงับการใช้ทันที
และให้ทำการตรวจวัดระดับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหลังรับหรือหลังจ่ายโดยใช้วิธีการทิ้งดิ่ง
และการวัดอุณหภูมิให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้วส่วนระดับและอุณหภูมิน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันก่อนรับหรือก่อนจ่ายให้ใช้ตัวเลขจากที่ได้ทำการอ่านไว้ก่อน
และรายงานให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ทราบต่อไปเว้นแต่
เป็นกรณีตามข้อ ๑๖
๗.๖
กรณีการรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าในโรงอุตสาหกรรมและการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม
ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบอุตสาหกรรมร่วมกันเก็บตัวอย่างส่งให้กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางทำการตรวจวิเคราะห์ต่อไปเว้นแต่
กรณีการรับและการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เป็นการขนส่งทางท่อและทางรถยนต์ให้สุ่มเก็บตัวอย่างได้
๗.๗ กรณีการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ขอยกเว้นภาษีหรือขอคืนภาษีออกจากโรงอุตสาหกรรมทุกกรณี
ให้ผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตชนิดที่มีหมายเลขกำกับ (Running Number)
ที่ท่อทางหรือจุดรับ -
จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันนั้นทุกครั้ง
เว้นแต่ กรณีการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เป็นการขนส่งทางท่อ
๗.๘
กรณีโรงอุตสาหกรรมที่กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการติดตั้งระบบการควบคุมและกำกับติดตามโรงอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
(ระบบ Oil Control) แล้ว
ให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมในแต่ละวัน
โดยให้บันทึกข้อมูลผ่านระบบที่เว็บไซต์ http://oilcontrol.excise.go.th
ภายใน ๓ วันทำการ
ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติงานตามวรรคแรกให้ทันการณ์ตลอดเวลา
หากตรวจสอบพบความผิดพลาดให้เร่งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องทันที

หมวด
๓
การเก็บการตรวจวัดและการคำนวณหาปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
 

ข้อ ๘ ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
เครื่องมือวัดและเครื่อง หรือระบบประมวลผลใด ๆ ที่จะใช้ในการดำเนินการตรวจวัดและคำนวณหาปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากกรมสรรพสามิต เว้นแต่
๘.๑
ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของเรือสัญชาติต่างประเทศที่มีตารางคำนวณปริมาณความจุตามหลักสากล
๘.๒ ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
หรือเครื่องมือวัด ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานอื่น
ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตเป็นกรณีไป

ข้อ ๙ การตรวจวัดปริมาณทั้งก่อนและหลังการรับหรือจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันให้ทำการลั่นกุญแจหรือผนึกดวงตรากรมสรรพสามิตที่ท่อทางรับ
-
จ่ายไว้ก่อนแล้วจึงทำการตรวจวัดเพื่อป้องกันมิให้มีการเคลื่อนไหวของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในขณะที่ทำการตรวจวัด

ข้อ ๑๐ การตรวจวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับเข้าหรือจ่ายออกจากโรงอุตสาหกรรม
ให้เป็นไปดังนี้
๑๐.๑ ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องวัดระดับและอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
ให้ตรวจวัดโดยวิธีการทิ้งดิ่งดังนี้
๑๐.๑.๑
ทิ้งดิ่งหาระดับของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน และน้ำ ทั้งก่อนและหลังการรับหรือจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
แล้วแต่กรณี
๑๐.๑.๒ วัดอุณหภูมิของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันขณะทำการทิ้งดิ่งโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้ว
๑๐.๑.๓
ตักตัวอย่างน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ระดับล่าง กลาง บน ตรวจวัดค่าความถ่วงจำเพาะ
หรือค่าความถ่วง API หรือค่าความหนาแน่น
โดยการตรวจวัดให้ทำในห้องปฏิบัติการหรือสถานที่ที่เหมาะสม
๑๐.๒ ภาชนะเก็บน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีการติดตั้งเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
ให้ใช้ระดับและอุณหภูมิที่อ่านได้จากเครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
๑๐.๓ กรณีที่ติดตั้งมาตรวัด
ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด
๑๐.๔ กรณีที่ติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก
ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากเครื่องชั่งน้ำหนัก
๑๐.๕ กรณีใช้ภาชนะหรือเครื่องมือวัดชนิดอื่น
ต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิตก่อน
หากเครื่องวัดระดับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
เกิดเหตุขัดข้องหรือไม่สามารถใช้การได้ ให้ตรวจวัดโดยวิธีทิ้งดิ่งหรือวัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้วแทน
เว้นแต่ กรมสรรพสามิตจะสั่งการเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๑ ให้บันทึกรายการที่ตรวจวัดได้ตามข้อ ๑๐
ลงในแบบ น.ม. 2 และแบบ น.ม. 6 ท้ายระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี
และให้คำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ตรวจวัดได้เป็นจำนวนลิตรที่อุณหภูมิ
30oC หรือ 86oF ตามมาตรฐานของ
API (AMERICAN PETROLEUM
INSTITUTE) หรือ IP (THE INSTITUTE
OF PETROLEUM) หรือเป็นกิโลกรัม
แล้วบันทึกลงในแบบ น.ม. 3 แบบ น.ม. 4 แบบ น.ม. 5 แบบ น.ม. 7 แบบ น.ม. 8 แบบ น.ม. 9
ท้ายระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี
การคำนวณหาปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามวรรคแรก
ให้ใช้วิธีการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์โดยใช้ทศนิยม ๔ ตำแหน่งในการคำนวณทุกขั้นตอน
หากปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่คำนวณได้ มีเศษของลิตรหรือกิโลกรัม
ให้นับเป็นหนึ่งลิตรหรือหนึ่งกิโลกรัม แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๒ ให้นำปริมาณของน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่คำนวณได้ตามข้อ
๑๑ มาเปรียบเทียบหาผลแตกต่าง ตามแบบ น.ม. 10 ท้ายระเบียบนี้
การจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรม
ให้ดำเนินการเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ตรวจวัดได้จากภาชนะจ่าย
และเครื่องมือวัดต่าง ๆ เพื่อหาปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีดังนี้
๑๒.๑ การจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยทางเรือ
๑๒.๑.๑ กรณีที่มีการจ่ายผ่านมาตรวัด
ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะจ่ายเป็นหลัก
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด
กรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดที่ภาชนะจ่ายได้
ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัดเป็นหลัก
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะรับในเรือ
๑๒.๑.๒ กรณีที่ไม่มีการจ่ายผ่านมาตรวัด
ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะจ่ายเป็นหลัก
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะรับในเรือ
๑๒.๒
การจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโดยทางรถยนต์
๑๒.๒.๑ กรณีที่มีการจ่ายผ่านมาตรวัด
ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัดเป็นหลัก
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะจ่าย
กรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดที่ภาชนะจ่ายได้
ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัดเป็นหลัก
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ตรวจวัดได้จากเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือภาชนะรับของรถยนต์ แล้วแต่กรณี
๑๒.๒.๒ กรณีที่ไม่มีการจ่ายผ่านมาตรวัด
ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะจ่ายเป็นหลัก
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ตรวจวัดได้จากเครื่องชั่งน้ำหนัก หรือภาชนะรับของรถยนต์
แล้วแต่กรณี
๑๒.๓
การจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เป็นการขนส่งทางท่อ
ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะจ่ายเป็นหลัก
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัด เว้นแต่กรณี ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙
๑๒.๔
การรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าโรงอุตสาหกรรม ให้ถือตามปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของโรงอุตสาหกรรมเป็นหลัก
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะจ่ายหรือมาตรวัด
เว้นแต่กรมสรรพสามิตจะสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๓ ให้พิจารณาผลแตกต่างของปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ตรวจวัดได้ตามข้อ
๑๒ ดังนี้
๑๓.๑ ผลแตกต่างดังต่อไปนี้
ให้ถือเป็นเกณฑ์ปกติโดยให้ใช้ปริมาณด้านที่เป็นหลักตามข้อ ๑๒.๑ ข้อ ๑๒.๒ และข้อ
๑๒.๓ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จ่ายออกจากโรงอุตสาหกรรม
และให้ใช้ปริมาณที่คำนวณได้จากภาชนะหรือเครื่องมือวัดที่รับเข้าโรงอุตสาหกรรมตามข้อ
๑๒.๔ เป็นเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าโรงอุตสาหกรรม
๑๓.๑.๑ ปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตั้งแต่ ๑
- ๓๐๐,๐๐๐ ลิตร แตกต่างไม่เกินร้อยละ ๑.๐๐๐
๑๓.๑.๒ ปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตั้งแต่
๓๐๐,๐๐๑ ลิตรขึ้นไป แตกต่างไม่เกินร้อยละ ๐.๕๐๐
๑๓.๒ หากผลแตกต่างเกินเกณฑ์ตามข้อ ๑๓.๑
ให้ใช้ปริมาณข้างมากเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีหรือบันทึกบัญชี แล้วแต่กรณี
๑๓.๓
กรณีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งมีหน่วยที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีเป็นกิโลกรัม
ให้ใช้เกณฑ์ตามข้อ ๑๓.๑ และ ๑๓.๒ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมคำนวณค่าภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม
ตามแบบ น.ม. 11 ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมรวบรวมเอกสารหลักฐานตามข้อ
๖.๓ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๔
โดยต้นฉบับให้ส่งไปยังสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่
และสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตประจำโรงอุตสาหกรรม

ข้อ ๑๖ การตรวจวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามข้อ
๑๐ หากเครื่องมือวัดด้านใดด้านหนึ่งเกิดเหตุขัดข้องจนไม่สามารถใช้การได้
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และกรมสรรพสามิตทราบทันที
และให้ใช้ปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือวัดด้านที่เหลืออยู่เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีโดยไม่ต้องทำการเปรียบเทียบตามข้อ
๑๒ โดยอนุโลม ทั้งนี้
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะต้องตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน
๗ วันนับแต่วันที่เกิดเหตุขัดข้องนั้น และจัดทำรายงานให้ผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรม
สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ และกรมสรรพสามิตทราบเป็นหนังสือทันที
กรณีผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามวรรคแรก
ให้ขออนุมัติต่อกรมสรรพสามิตเป็นรายกรณีไป

ข้อ ๑๗ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ไม่สามารถทำการตรวจวัดได้ตามระเบียบนี้
ให้สรรพสามิตพื้นที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่พิจารณาวิธีการตรวจวัดที่เหมาะสมเสนอต่อกรมสรรพสามิตเพื่อวินิจฉัยสั่งการต่อไป

หมวด
๔
การตรวจวัดและการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เป็นการขนส่งทางท่อ
 

ข้อ ๑๘ กรณีที่มีการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันออกจากโรงอุตสาหกรรมที่เป็นการขนส่งทางท่ออย่างต่อเนื่องติดต่อกันเลยเวลา
๒๔.๐๐ น. ของวันที่เริ่มจ่าย
ให้คำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมแต่ละวันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีโดยเฉลี่ยปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรมทั้งหมดสำหรับการส่งนั้น
ๆ ตามสัดส่วนของเวลาที่จ่ายในแต่ละวันต่อเวลาทั้งหมดที่จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดนั้น
เว้นแต่กรณีตามข้อ ๑๙

ข้อ ๑๙ การตรวจวัดและคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
กรณีที่มีการขนส่งนํ้ามันและผลิตภัณฑ์น้ำมันหลายชนิดทางท่อขนส่งเดียวกันให้ปฏิบัติดังนี้
๑๙.๑ เครื่องมือวัด อุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากกรมสรรพสามิตดังนี้
๑๙.๑.๑ มาตรวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
พร้อมด้วยระบบ Flow Computer
๑๙.๑.๒
เครื่องวัดระดับและเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติ
ซึ่งติดตั้งกับภาชนะจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเข้าสู่ระบบท่อขนส่ง
๑๙.๑.๓
ตารางคำนวณปริมาตรความจุท่อขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
๑๙.๑.๔
ระบบประมวลผลเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
๑๙.๑.๕
ระบบคัดแยกผลิตภัณฑ์ของมาตรวัดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแบบ Multi
Product
๑๙.๒
กรณีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแต่ละชนิดที่จ่ายต่อเนื่องและเสร็จสิ้นการจ่ายภายในวันเดียวกัน
ให้ใช้ปริมาณที่ตรวจวัดได้จากมาตรวัดเป็นหลัก
เปรียบเทียบกับปริมาณที่ตรวจวัดได้จากภาชนะจ่ายซึ่งปรับปรุงด้วยปริมาณความจุท่อระหว่างภาชนะจ่ายถึงมาตรวัดเป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
โดยถือตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓
๑๙.๓
กรณีการจ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแต่ละชนิดต่อเนื่องและเสร็จสิ้นการจ่ายในวันถัดไป
ให้ปฏิบัติดังนี้
๑๙.๓.๑
ปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีของวันที่อยู่ระหว่างการจ่าย
ให้ใช้ปริมาณที่คำนวณได้จากระบบมาตรวัด ณ เวลา ๒๔.๐๐ น.
๑๙.๓.๒
ปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีของวันที่เสร็จสิ้นการจ่าย
ให้ทำการเปรียบเทียบหาผลแตกต่างระหว่างปริมาณรวมที่คำนวณได้จากระบบมาตรวัดกับปริมาณรวมที่คำนวณได้จากภาชนะจ่ายซึ่งปรับปรุงด้วยปริมาณความจุท่อระหว่างภาชนะจ่ายถึงมาตรวัดโดยถือตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ
๑๓ โดยอนุโลมและเมื่อทราบปริมาณรวมที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีแล้ว
ให้นำปริมาณตามข้อ ๑๙.๓.๑ มาหักออกจากปริมาณรวม
เป็นปริมาณของวันที่เสร็จสิ้นการจ่ายเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีต่อไป
๑๙.๔ กรณีที่เครื่องมือวัด อุปกรณ์ หรือระบบต่าง
ๆ ตามข้อ ๑๙.๑ ขัดข้องหรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมแจ้งผู้ควบคุมโรงอุตสาหกรรมและกรมสรรพสามิตทราบทันที
พร้อมทั้งรายงานสาเหตุและกำหนดเวลาในการติดตั้งหรือแก้ไขซ่อมแซมและในระหว่างดำเนินการติดตั้งหรือแก้ไขซ่อมแซม
เครื่องมือวัด อุปกรณ์ หรือระบบต่าง ๆ
ดังกล่าวให้ใช้วิธีการตรวจวัดและคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
การเปรียบเทียบหาผลแตกต่างและการกำหนดปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
ดังนี้
๑๙.๔.๑ กรณีเครื่องวัดระดับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติของภาชนะจ่ายขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้
ให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมตรวจวัดโดยวิธีการทิ้งดิ่งและวัดอุณหภูมิโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหลอดแก้ว
แล้วนำค่าระดับและอุณหภูมิที่วัดได้มาคำนวณด้วยระบบประมวลผล
เพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จ่ายออกจากภาชนะจ่ายและปรับปรุงด้วยปริมาตรความจุท่อระหว่างภาชนะจ่ายถึงมาตรวัด
๑๙.๔.๒
กรณีระบบประมวลผลขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้แต่เครื่องวัดระดับหรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดอัตโนมัติของภาชนะจ่ายยังสามารถใช้งานได้
ให้ใช้วิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยวิธี Manual
แทน
๑๙.๔.๓
กรณีมาตรวัดหรือระบบคัดแยกผลิตภัณฑ์ของมาตรวัดขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้
ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑)
กรณีที่จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่องและเสร็จสิ้นการจ่ายภายในวันเดียวกัน
ให้ใช้ปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่คำนวณได้จากภาชนะจ่าย
ซึ่งปรับปรุงด้วยปริมาตรความจุท่อระหว่างภาชนะจ่ายถึงมาตรวัดเป็นปริมาณที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษีโดยไม่ต้องเปรียบเทียบได้
(๒)
กรณีที่จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันแต่ละชนิดอย่างต่อเนื่องและเสร็จสิ้นการจ่ายภายในวันถัดไป
ให้คำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่จ่ายออกจากโรงอุตสาหกรรมแต่ละวันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
โดยเฉลี่ยปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่คำนวณได้จากภาชนะจ่าย
ตามสัดส่วนของเวลาที่จ่ายในแต่ละวันต่อเวลาทั้งหมดที่จ่ายน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดนั้น

หมวด
๕
บทเฉพาะกาล
 

ข้อ ๒๐ การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุม
การรับ การเก็บ การจ่าย
การตรวจวัดและคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณภาษี
ซึ่งผู้ประกอบอุตสาหกรรมได้รับการอนุมัติ อนุญาต
หรือผ่อนผันการดำเนินการจากกรมสรรพสามิตไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้เป็นอันใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดไปโดยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้
หรือจนกว่าอธิบดีกรมสรรพสามิตจะสั่งยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง


ประกาศ
ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
พงษ์ภาณุ
เศวตรุนทร์
อธิบดีกรมสรรพสามิต
[เอกสารแนบท้าย]

๑. ใบแจ้งการ
รับ - จ่าย น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (แบบ น.ม. 1)
๒. กรมสรรพสามิต
บันทึกรายการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (แบบ น.ม. 2)
๓. กรมสรรพสามิต
แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน (แบบ น.ม. 3)
๔. กรมสรรพสามิต
แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ (แบบ น.ม. 4)
๕. กรมสรรพสามิต
แบบรายการคำนวณปริมาณน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่รับ - จ่ายผ่านมาตรวัด (แบบ น.ม. 5)
๖. กรมสรรพสามิต
บันทึกรายการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันในเรือลำเลียง (แบบ น.ม. 6)
๗. กรมสรรพสามิต
รายการคำนวณปริมาณน้ำมันหรือผลิตภัณฑ์น้ำมันที่บรรทุกในเรือลำเลียง (แบบ น.ม. 7)
๘. กรมสรรพสามิต
แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวและไอก๊าซ (แบบ น.ม. 8)
๙. กรมสรรพสามิต
แบบรายการคำนวณปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่จ่ายทางรถยนต์ (แบบ น.ม. 9)
๑๐.
กรมสรรพสามิต แบบรายงานการคำนวณเปรียบเทียบผลแตกต่างของการตรวจวัดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
(แบบ น.ม. 10)
๑๑.
รายการค่าภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่นำออกจากโรงอุตสาหกรรม (แบบ น.ม. 11)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)









ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๓

ณัฐวดี/ตรวจ
๒๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๓

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๓๓ ง/หน้า ๑/๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓