APROBACIÓN DEFINITIVA DO PLAN ESPECIAL DE INFRAESTRUTURAS E DOTACIÓNS NA RÚA ANTÓN FRAGUAS, NA UNIDADE DE ACTUACIÓN Nº 35 DO PXOM
ADMINISTRACIÓN LOCAL — Municipal — Pontevedra (Urbanismo e Patrimonio, 17/06/2016)

O Pleno do Concello de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar o 18.04.2016, adoptou, entre outros pronunciamentos, o seguinte ACORDO que, na súa parte dispositiva literalmente, di: “(.) Primeiro.— Prestar aprobación, con carácter definitivo, ao “Documento Texto Refundido” do “Plan Especial de Infraestruturas e dotacións na rúa Antón Fraguas (Pontevedra)”, na unidade de actuación 35 do PXOU, instrumento urbanístico formulado por este Concello e redactado pola arquitecta municipal adscrita á Oficina Técnica de Arquitectura e Planeamento en data decembro do 2015, para execución da sentenza ditada o 23/06/2011, no procedemento ordinario 4601/2007, pola sección segunda da sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, confirmada pola sentenza do Tribunal Supremo de 09/05/2014, ditada no recurso de casación núm.5634/2011, e que conta con informe favorable da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, e Ordenación do Territorio, de data 18/03/2016. Segundo.— Notificar este acto administrativo aos interesados/propietarios do terreos afectados segundo relación catastral incorporada ao expediente e, particularmente, ás entidades mercantís “Construcciones y Obras Veteris S. L.” e a “Tejima España S. A.”, á que se ten como constituída en parte e interesada no expediente; notificación que se fará por medio de anuncios no Taboleiro de editos do Concello e BOE cando sexan descoñecidos, sexa ignorado o lugar de notificación ou tentada esta non se puidera practicar e, asemade, comunicarllo á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio dándoselle traslado, a esta última, dunha copia autenticada de dous exemplares, en formato dixital, do instrumento aprobado definitivamente con todos os planos e documentos que integran o plan sobre os que recae o acordo de aprobación definitiva, debidamente dilixenciados pola Secretaría Xeral do Pleno do Concello, facendo constar a devandita circunstancia. Terceiro.— Dispoñer a publicación do anuncio do acordo de aprobación definitiva no prazo de un mes no Diario Oficial de Galicia, facendo constar a remisión da documentación á Consellería, así coma o enderezo electrónico no que figurará o contido íntegro do plan á disposición do público e, -logo da inscrición se procede no Rexistro de Planeamento Urbanístico de Galicia-, á publicación do contido íntegro do Plan na web http://www.pontevedra. gal e do documento que conteña a normativa e as ordenanzas no “Boletín Oficial” da Provincia, para acadar a súa eficacia e executividade, consonte ao establecido na lexislación de réxime local, concretamente, artigos 70.2, 70 ter e 65 da Lei reguladora das bases do réxime local.(.)” Faise constar expresamente que, en data 10/05/2016 tivo entrada no rexistro do portelo único da xunta de Galicia a documentación amentada, dirixida á Consellaría de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio. Así mesmo, infórmase que, nestas datas xa se atopa publicado na páxina web municipal (www.pontevedra. gal; enlace exacto a día de hoxe: http://www.pontevedra. gal/PXOU/PEID-UA-35-VETERIS-documento-aprobado-definitivamente. pdf) o contido íntegro do documento aprobado definitivamente polo Pleno da Corporación. O que se publica en cumprimento do establecido no artigo 92.2 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, en relación cos artigos 70.2 e 65 da Lei de Bases de Réxime Local. Así mesmo, e de conformidade cos preceptos sinalados, publícanse as Normas e Ordenanzas deste documento, facéndose constar que o anuncio de aprobación definitiva se publicou no Diario Oficial de Galicia nº 103, de data 01 de xuño de 2016. Contra o acordo de aprobación definitiva, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo ante a Sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de 2 meses contados desde o día seguinte ao da presente notificación (arts.10, 14 e 46 da Lei 29/1998). Todo iso sen prexuízo daqueles outros recursos que se estimen procedentes e sexan conformes a Dereito. Achégase a continuación o texto normativo do Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións: Este Plan Especial no altera ni modifica tanto las disposiciones del PGOU de Pontevedra de 1989, que se desarrollaron con la aprobación del Estudio de Detalle aprobado el 30/10/1999, cuya gestión de suelo finalizó con la aprobación del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación nº 35 el 10/06/ 2002. La aprobación del Proyecto de Compensación dio vía libre para la aprobación del Proyecto de Urbanización el 1/07/2002, de los espacios públicos de aquél, concretados en la longitud total de la calle Antón Fraguas entre Loureiro Crespo y Joaquín Costa, así como la calle peatonal circundante al Bloque I del edificio de VETERIS, S. L. Este Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones respeta toda la gestión urbanística y se subordina a las determinaciones técnicas y de infraestructura general reflejada en aquellos. De acuerdo al artículo 71.2 de la LOUG, este Plan Especial delimita bajo la superficie de los viales reseñados -la calle Antón Fraguas y la callepeatonal- los espacios que en galería de servicios que se desarrollará por el techo del 1er sótano del aparcamiento público, y que también podrá albergar centralizaciones de las redes municipales o concesionarios de los servicios de agua, alcantarillado, telefonía, red de datos, electricidad, alumbrado, gas y red semafórica. Estas galerías estarán diferenciadas del resto del aparcamiento, y serán accesibles y registrables en su totalidad y estarán ventiladas; tendrán la posibilidad de acceder en todo momento para su inspección, mantenimiento, arreglo, reparación y policía general a los servicios técnicos municipales, empresas concesionarias o compañías suministradoras del servicio. Se separarán del resto de realizará por medio de una malla metálica tipo religa que deslinde los espacios reservados y garantice su aislamiento. Para la dotación de la infraestructura urbana de la calle Antón Fraguas, se habilitan 2 galerías de servicios, bajo las aceras de aquello, registrables desde el sótano -1 del aparcamiento público, que quedará gravado con esa servidumbre permanente, de una dimensión de 1,14 x 2,40 m, tal como puede apreciarse en el Plano nº 4.1. En esta galería que se proyecta se soporta sobre un doble bastidor de acero galvanizado con pletinas de apoyo de 15 mm para los tubos, para que discurran las siguientes canalizaciones: 4 Tubos Ø 150. Doble pared rojo para Canalizaciones Eléctricas M y BT.2 Tubos Ø 125. Doble pared azul para Comunicaciones Eléctricas M y BT.5 Tubos Ø 110. Pared lisa en 1453 B. Junta pegada. M-1 para Telefonía.1 Tubería Ø 150 mm. FUNDICIÓN CONTRA INCENDIOS.1 Tubería Ø 100 mm. FUNDICIÓN CONTRA AGUA.1 Tubería Ø 315 mm. PVC. TEJA PN6. FECALES.1 Tubería Ø 400 mm. PVC. TEJA PN6. PLUVIALES.2 Tubería Ø 100 mm. LISA EN 1453 B. M-1. RESERVA. Este Plan Especial adopta todas las medidas necesarias para la integración en el territorio con objeto de que cumpla en su totalidad las determinaciones generales y particulares, que ya estaban contempladas en el Proyecto de Urbanización de la calle Antón Fraguas y calle peatonal aprobado el 1/07/2002, pero con las ventajas adicionales que le confieren la accesibilidad permanente y la posibilidad de registro. Por tanto este Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones plantea una implantación idéntica de los servicios municipales y urbanísticos a los contemplados en aquél Proyecto de Urbanización, respetando la rasante del vial Lone Camarillas Pulbere y la del vial peatonal en su totalidad. De este modo la galería de servicios se plantea a ambos lados de la calle Antón Fraguas y en el borde exterior de la calle peatonal, que formen un anillo con las redes de servicio, que de modo perpendicular, discurren por las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa. En el proyecto de urbanización aprobado el 1/07/2002 pueden apreciarse las arquetas de conexión que no varían en las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa, y a ambos lados de la calle cuyo detalle se considera no sería objeto de este Plan Especial, que garantizan la conexión global y en malla de la red resultante, que ayudará desde un punto de vista técnico a un mejor funcionamiento de las instalaciones urbanas en esa área territorial del casco urbano de Pontevedra. Tenemos pues una implantación territorial de las redes por galería, idéntica en planta a las previstas inicialmente en el Proyecto de Urbanización, a excepción de la implantación del arbolado que en todo caso se realizará por jardineras del modo previsto inicialmente en la calle peatonal entre el Bloque  de Veteris y el solar de Hospital Provincial. La solución de galería registrable es un sistema integral en si mismo, y no supone una merma en las demás dotaciones urbanísticas o en el sistema general viario. Para garantizar el uso del sistema general viario, tanto de la calle Antón Fraguas como de la calle peatonal, se ha previsto una solución estructural prefabricada de tres alturas, formada por pilares prefabricados Castelo con interrupciones y ménsulas para recibir vigas PL Prefabricadas Autoportantes que soportan forjado autoportante de losas huecas aligeradas Castelo de las siguientes dimensiones: Techo sótano –3: Placa LHC-20L+5/ 120 Techo sótano –2: Placa LHC-20L+5/ 120 Techo sótano –1: Placa LHC-42+8/ 120 bajo tren de cargas. El sistema constructivo permite colocar los pilares, vigas y placas aligeradas de las tres plantas al mismo tiempo, desde la cimentación hasta el nivel de la calle, para entonces proceder al hormigonado simultáneo de nudos y capas de compresión de los tres niveles. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 60 Bis de la Modificación Puntual del PGOU de Pontevedra del 29 de Marzo de 2003, en los aparcamientos públicos o privados sitos bajo el subsuelo de viales públicos, se garantizará la funcionalidad y accesibilidad de las infraestructuras y dotaciones urbanísticas. Las medidas de protección necesarias para las garantías anteriores vienen también recogidas en el apartado c del artículo 71.2 de la Ley 9/2002. El aparcamiento público garantizará la accesibilidad permanente y la posibilidad de registro continuo en las galerías de servicio, el control cotidiano de todas las redes y la posibilidadde albergar centralizaciones o elementos de control que permitan un control pormenorizado de todos los servicios urbanísticos. Las soluciones que se adoptan en este Plan Especial no suponen menoscabo del uso público y general del viario local. Las galerías de servicios serán registrables continuamente por su parte inferior desde la planta sótano -1 del aparcamiento, quedando reflejado el acceso permanente de los servicios técnicos municipales o de los concesionarios de servicios municipales a cada una de las redes, o elementos técnicos de instalaciones, de las que se excluyen la red de gas por expreso determinación de Gas Galicia. Se ha diseñado la galería de servicios de tal modo que pueda ser registrable en cada uno de los puntos de su recorrido para su inspección periódica o continua. Asimismo el diseño y colocación de las tuberías para las diversas instalaciones permitirá la conexión puntual en cualquier tramo del recorrido bajo la calle Antón Fraguas o calle peatonal. Como medida complementaria de funcionalidad y accesibilidad permanente, las tuberías de las instalaciones que discurren colgadas por las galerías de servicios serán UNE EN 1453 serie B, con un comportamiento ante el fuego clasificado M-1 por AENOR con certificado AENOR. Las galerías de servicios, por la que transcurre también la instalación urbana contra incendios que servirá de modo activo a su seguridad activa, que estará integrada además dentro de las medidas de protección inherentes al propio funcionamiento del garaje. Asimismo la situación de las galerías de servicios dentro del operativo funcional y de seguridad del aparcamiento público garantizan la seguridad de manipulación o antivandálica de todo el sistema, que en todo caso podría ser reforzado por medio de una malla TRAMEX galvanizado de 35 x 35 mm, siempre que el Concello tuviera esa consideración, aunque su detalle no sería objeto de este Plan Especial. Queda garantizada la diferenciación física entre los espacios públicos y los espacios privados, así como la no utilización de usos privativos en espacios públicos. De modo pormenorizado quedan expresamente grafiadas en el plano nº 20 las servidumbres que gravan a la propiedad privada para su acceso permanente y global. Como parte de las plazas de aparcamiento previstas en el subsuelo del viario público, ocupan parcialmente las parcelas privativas, y para no gravar mediante servidumbre estas zonas privativas, el Concello podrá modificar la disposición de las plazas de aparcamiento situadas sobre el subsuelo publico una vez que reviertan los terrenos al Concello, para que la totalidad de las plazas se sitúen sobre la porción de suelo de dominio público municipal. Este Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones define en el plano nº 3 el trazado en planta del ajuste horizontal entre la rasante actual de las calles Joaquín Costa +26,66 y Loureiro Crespo +24,95 con un desnivel de 1,71 m que se desarrolla para satisfacer su adaptación a las condiciones: En el trazado en planta se señalan el eje del vial, así como las características del mismo y de los enlaces e intersecciones con el vial peatonal, en cuanto al diseño, dimensiones y ocupación. Los perfiles transversales responden al proyecto de urbanización de la calle Antón Fraguas aprobado el 1/07/2002, y están desarrollados para responder al diseño de aquél, aunque con la incorporación a este conjunto de las galerías de servicios por el techo de la planta sótano 1 del aparcamiento público que va a ser construido, garantiza su total funcionalidad. El plano n1 4.1 de este Plan Especial es en realidad el sustitutivo del plano sección nº 11 del Proyecto de Urbanización aprobado para la calle Antón Fraguas. La formalización final de la calle Antón Fraguas será como se comentó en el punto anterior la definida en el Proyecto de Urbanización aprobado. El cambio de soporte y volumetría resultante de este Plan Especial, hace necesario establecer las determinaciones a que se someterá el proyecto de obras para la estructura del aparcamiento, definición de las galerías, materiales a emplear en las redes de servicios, acabados de pavimentación y trabajos previos de desmonte y conexión con los servicios existentes. En todo caso los materiales, y modo de colocación serán los que se estipulan en las Condiciones Básicas de Urbanización definidas por los servicios municipales, las que se definen por la empresa concesionaria de los servicios de saneamiento y agua y subsidiariamente en lo aprobado en el Proyecto de Urbanización aprobado de la calle Antón Fraguas. Para garantizar la funcionalidad y accesibilidad de la infraestructura a realizar, el acabado de los pavimentos del ámbito de este Plan Especial de Infraestructuras será el definido en el Proyecto de Urbanización aprobado el 1/07/2001 que será: Pavimento de asfalto en caliente. Sección tipo: Sub-base: ESTRUCTURA HORMIGÓN. Base: 12 cms. hormigón HP10 Acabado: 9 cms. asfalto D12 Insonorización: cms. asfalto SMA10 Aceras de hormigón hidráulico 64 tacos color. Sección tipo: Sub-base: ESTRUCTURA HORMIGÓN. Base: 10 cms. hormigón HP10 Acabado: 5 cms. baldosa hidráulica En las zonas de relleno de la calle Loureiro Crespo y Joaquín Costa, la densidad exigida debe ser superior al 95% de la densidad máxima del ensayo Próctor Normal, o superior al 92% de la densidad máxima del ensayo Próctor Modificado. En la coronación de la explanada se exigen densidades del 100% de la densidad máxima del ensayo Próctor Normal o del 95% de la máxima del ensayo Próctor Modificado. Se deben evitar las entradas de agua en los terraplenes y las explanadas para que no disminuya la capacidad portante de los suelos. Para ello, se construirán las sucesivas capas de terraplén como las explanadas, con pendientes transversales mínimas del 4%. Para evitar la entrada de agua exterior se realizarán drenajes laterales y drenajes profundos. La apertura de zanjas se realiza en fase posterior al movimiento de tierras necesario para construir la explanada y en fase anterior a la ejecución de la capa de subbase granular y a la de colocación de bordillos y servicios. La anchura mínima de la zanja será de 70 cms. y deberá cumplirse en la apertura de las zanjas una de las dos condiciones siguientes: -Que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. Se realizará un control geométrico de las zanjas cada 200 ml. mediante: El fondo de las zanjas se acondicionará de acuerdo al tipo de terreno, y de la forma siguiente: -En terrenos Estables, mediante una capa de gravilla o piedra machacada de ø máximo de 25 mm. y mínimo de 5 mm. El espesor de dicha capa será de 1/6 del diámetro exterior del tubo, y como mínimo, 10 cms. El relleno se realizará y compactará por tongadas sucesivas de la siguiente forma: — La primera tongada hasta 30 cms. por encima de la generatriz superior del tubo, empleando grava de diámetro menor de 2 cms. y con un grado de compactación mayor del 95% del Próctor normal. — El resto de las tongadas con elementos de dimensiones menores de 20 cms. y con un grado de compactación del 100% del Próctor normal. Para los tubos de PVC, UPVC, se procederá de la siguiente forma para su colocación: — Se realiza una sub – base de apoyo mediante arena compactada. — Una vez colocada la tubería, se rellenan los laterales con arena y se compactan. — El relleno superior se realiza con arena, compactando la zona central después de los laterales. Se comprobará la extensión y espesor de las tongadas y su humedad. Es recomendable para controlar la calidad de los suelos, en suelos adecuados en coronación y en suelos tolerables en el resto de la zanja, realizar los siguientes ensayos: Para la compactación de las zanjas: Para el control del hormigón de asiento y protección de las conducciones, por cada 50 m3. o fracción diaria: Extracción de un testigo por cada 1000 ml. en elementos prefabricados, para comprobar la resistencia del hormigón. El bordillo limitará lateralmente las capas de base y de pavimento en la línea de separación calzada-acera. El bordillo colocado y el hormigón de base que constituye su asiento servirán de contención a los materiales de las capas de base y de pavimento durante las operaciones de extendido y compactado de las mismas. La línea de posición del bordillo define el límite de la sub-base granular (0,5 m. a partir de la línea de bordillo), y la zona de servicios bajo la acera sobre la galería. El control de la colocación de los bordillos se realizará después de colocada la capa de sub-base granular y en fase previa la actividad de implantación de servicios. Los tipos de bordillos son: Se debe proceder antes de la colocación de los bordillos al replanteo tanto en planta como en alzado: La recepción de las piezas se puede realizar mediante inspección visual y mediante ensayos. La inspección visual de geometría y acabados debe rechazar la procedencia cuando se observen defectos sistemáticos de fabricación, ya sea por falta de perfección en las superficies vistas, por existencia sistemática de coqueras, o por carecer la procedencia de uniformidad en su aspecto general o en sus características geométricas. Puede ser suficiente para aceptar la procedencia, el ensayo previo de tres muestras aleatorias de cada material en las que como mínimo se realicen tres ensayos de resistencia a compresión con probetas cúbicas en los que se exigirá como mínimo una resistencia de 300 Kg./cm2. Las operaciones a realizar para el control de la ejecución son: -Replanteo de la línea de bordillo con elementos clavados en el terreno y cuerda tensada. -Ejecución de las juntas o llagas entre bordillos. Después de colocada la línea de bordillo y el hormigón de refuerzo correspondiente, se deben sellar con mortero las juntas entre elementos prefabricados. Se recomienda la inspección de un primer tramo de prueba a fin de definir las condiciones mínimas de aceptación, la profundidad y el aspecto de la junta o llaga de bordillo. Se debe tener presente que los retoques o reparaciones de las juntas ya ejecutadas, producen un acabado deficiente En el proceso constructivo de esta obra de urbanización, la implantación de las redes de servicios por debajo de las aceras y la galería de servicios se recomienda realizarla en fase posterior a la colocación de bordillos y en fase previa a la ejecución definitiva del pavimento de calzada y muy especialmente las condiciones constructivas de la galería exigirá una comprobación singular de las instalaciones e impermeabilizaciones de todo el cajeado. Y básicamente a la actividad de instalar las redes de servicio de abastecimiento de agua, de gas canalizado, de suministro de energía eléctrica, de telefonía y la red de alumbrado público con la definición simultánea de los puntos de luz, así como del resto de arquetas, cámaras y otros elementos singulares necesarios para su correcto funcionamiento, tanto en la zona de calle Antón Fraguas como en la calle Peatonal. Se recomienda comprobar la anchura y profundidad de las zanjas de servicios por lo menos cada veinte metros de vial, prestando especial atención a la nivelación del fondo de la zanja. En los puntos de cruces de calzada construidos se descubrirán las conducciones con el fin de poder situar los puntos de conexión Durante las fases de excavación de zanjas y de colocación de tuberías se tendrán en cuenta los esquemas de coordinación de servicios de cada vial y la posición de las arquetas y elementos singulares de acuerdo con los criterios expuestos en el tomo I. Se recomienda, por lo menos cada veinte metros de vial y en las zonas de instalación de elementos singulares, la medición de la distancia a la línea de encintado y la medición de la profundidad del servicio respecto la cota del bordillo de acuerdo con el esquema correspondiente de implantación y coordinación de servicios. Para todas las conducciones citadas se comprobará el nivelado de la zanja y el espesor del asiento de arena necesario para asentar las tuberías. Del mismo modo, después de colocadas las tuberías se comprobará el espesor de la protección de arena, evitando que queden piedras en contacto con los tubos que podrían producir la rotura de los mismos durante las fases de compactación del relleno de zanjas. Se comprobará asimismo la situación definitiva de los servicios de manera que no queden situados a distancias inferiores a las mínimas reglamentarias. Las tuberías de gas canalización y los cables de media tensión se colocarán bajo señalización o testigo de situación de acuerdo con las respectivas normativas vigentes. Para una correcta ejecución de los prismas de telefonía, es preciso comprobar el perfecto nivelado de la zanja en fase previa al hormigonado de asiento. Después se colocarán los tubos de telefonía situados en su posición correcta mediante los separadores que suministra la propia compañía telefónica. Seguidamente mediante fases sucesivas de colocación de tubos y hormigón se construirá el prisma, comprobando que se cumplen las distancias mínimas respecto a otros servicios de acuerdo con la normativa actual. Debido a que la separación entre tubos es reducida y que resulta muy difícil vibrar el hormigón, se empleará hormigón de consistencia fluida, con tamaño máximo del árido de 15 mm. y con plasticidad suficiente para garantizar las resistencias exigidas (150 Kg/cm2). Es preciso, comprobar la dosificación del hormigón, la consistencia y la resistencia a compresión a partir de la ejecución de ensayos normalizados con una frecuencia mínima recomendada de 4 ensayos de resistencia a compresión y 1 ensayo de consistencia por cada 50 metros cúbicos de hormigón colocado. Se recomienda la ejecución de ensayos normalizados de calidad de suelos, en coordinación con los trabajos de inspección visual de las obras: En el caso de tener identificadas las tierras por haberse realizado los ensayos en la fase de movimiento de tierras, no serán necesarios los ensayos de identificación relacionados. Durante la ejecución de las operaciones de relleno y compactación de las zanjas se recomienda la realización de ensayos de densidad “in situ” y de determinación de la humedad “in situ” para poder compararlos con las densidades máximas y humedades óptimas del ensayo Próctor Modificado. Se recomienda realizar 5 densidades “in situ” por cada 200 metros cúbicos de zanja compactada. Después de finalizada la instalación de todos los servicios en la zona de aceras del aparcamiento subterráneo, y en el encuentro de las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa, puede autorizarse el acabado de la capa de coronación que ha de recibir el hormigón de base del pavimento definitivo. La reposición de aceras de las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa, será de una base de hormigón de H-150 de 15 cms. de espesor, una capa de mortero de cemento de 3 cms. y loseta de terrazo de 64 tacos y de 30x30 cms. color blanco, o del color igual a la existente, manteniendo siempre la calidad terrazo. El Plan Especial malla a través de las galería de servicios, la red de agua municipal que discurre por las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa con tuberías actuales de 300 mm. actuales. RED AGUA: ø 100 mm. Fundición. CONTRA INCENDIOS: ø 150 mm. Fundición. Asimismo conectaría ambas calles a nivel de red municipal contra incendios. Material empleado: Fundición. Tipo funditubo que cumplirá lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. O. M. de 28 de Julio de 1974 y Norma Tecnológica NTE-IFA. La conexión a la red existente en las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa se realizará por llaves de compuerta tipo EURO 20, junto con las de corte, alojadas en un pozo circular, con tapa ø 60 cms. de fundición. En el extremo del ramal de la calle peatonal, donde se situará una boca de incendios, se dejará un tapón de red, no colocándose ventosa de acuerdo a las indicaciones de la Compañía Aquagest, y se enlazará esta red de agua potable con la red de saneamiento mediante tubería de ø 60 mm. de fundición intercalando una llave de cierre, para evitar estancamientos. La conexión a la red existente será ejecutada por los servicios técnicos de Aquagest, tanto para abastecimiento de agua como contra incendios. Se cumplirán las disposiciones de los artículos 110 al 113 del Título IV de PGOU de Pontevedra. Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la galería de servicios. a) Prueba de presión interior. b) Prueba de estanqueidad. Discurrirá por la galería de servicios a ambos lados de la calle Antón Fraguas, conectando los alcantarillados que discurren por el centro de las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa. En esas cuatro juntas de intersección se colocarán pozos de conexión circulares, discurriendo las tuberías por zanja hasta conectar con las galerías de servicios, y tendrá una pendiente del 1,2% como conexión directa entre aquellas calles. Las tuberías empleadas serán de saneamiento con presión teja PN6 con unión por junta elástica de 315 mm ø, norma UNE EN 53962 EX, que tendrá las siguientes características técnicas: Tensión de trabajo: 10 Mpa. Coef. Dilatación térmica: 8.10-5 m/mc. Conductividad térmica: 0,13 Kcal. m. Temperatura de reblandecimiento Vicat.: 79º Rigidez eléctrica: 35 – 30 KV/mm. Constante dieléctrica: 3,4 Saneamiento con presión: Norma UNE EN 1456 Se colocarán codos para registro con tapa cada 18 m por la galería de servicios, empleando injertos simples con tejones de registro roscados de 315 mm ø, también color teja RAL 8023 como identificación. Se cumplirá lo dispuesto en los artículos 114, 115 y 116 del Título IV del PGOU de Pontevedra. Las acometidas a las edificaciones desde la red de alcantarillado serán como máximo de 30 cms. de diámetro y siempre inferiores al diámetro del alcantarillado receptor, por la galería que es de 315 mm y se preveerán de acuerdo a los edificios existentes a ambos lados de la calle Antón Fraguas. La pendiente de la acometida puede tener un mínimo del 3%. El trazado y disposición de la acometida y la conexión con el alcantarillado de la galería se deben disponer de manera que el agua de ésta no pueda entrar en el edificio a través de la acometida. El eje de la acometida en el punto de conexión debe formar un ángulo con el eje del alcantarillado, comprendido entre 89º y 54º. Las juntas de las acometidas deben ser totalmente estancas y el material de construcción será el mismo que el del alcantarillado receptor. La canalización de alcantarillado deberá respetar unas distancias de seguridad en paralelismos y cruces con ciertos servicios que tienen una legislación específica como por ejemplo las canalizaciones de agua, los cables eléctricos de media y baja tensión y las canalizaciones de gas. Dicha distancia no debe ser inferior a 0,30 m. en paralelismos y a 0,10 m. en cruces. Discurrirá por la galería de servicios a ambos lados de la calle Antón Fraguas, conectando los alcantarillados que discurren por el centro de las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa. En esas cuatro juntas de intersección se colocarán pozos de conexión circulares, discurriendo las tuberías por zanja hasta conectar con las galerías de servicios, y tendrá una pendiente del 1,2% como conexión directa entre aquellas calles. Las tuberías empleadas serán de saneamiento con presión teja PN6 con unión por junta elástica de 400 mm ø, norma UNE EN 53962 EX, que tendrá las siguientes características técnicas: Tensión de trabajo: 10 Mpa. Coef. Dilatación térmica: 8.10-5 m/mc. Conductividad térmica: 0,13 Kcal. m. Temperatura de reblandecimiento Vicat.: 79º Rigidez eléctrica: 35 – 30 KV/mm. Constante dieléctrica: 3,4 Saneamiento con presión: Norma UNE EN 1456 Se colocarán codos para registro con tapa cada 18 m por la galería de servicios, empleando injertos simples con tejones de registro roscados de 400 mm ø, también color teja RAL 8023 como identificación. En ambos lados de la calle Antón Fraguas y calle peatonal, y de acuerdo con los planos de redes, se colocarán sumideros sifónico de calzada de polipropileno, que se hormigonarán con la ejecución del forjado del aparcamiento, cuidando especialmente su impermeabilización, y se protegerá superiormente con una rejilla de fundición registrable, con detalle específico en el proyecto de obra. Se cumplirá lo dispuesto en los artículos 114, 115 y 116 del Título IV del PGOU de Pontevedra. Las acometidas a las edificaciones desde la red de alcantarillado serán como máximo de 30 cms. de diámetro y siempre inferiores al diámetro del alcantarillado receptor, por la galería que es de 315 mm y se preveerán de acuerdo a los edificios existentes a ambos lados de la calle Antón Fraguas. La pendiente de la acometida puede tener un mínimo del 3%. El trazado y disposición de la acometida y la conexión con el alcantarillado de la galería se deben disponer de manera que el agua de ésta no pueda entrar en el edificio a través de la acometida. El eje de la acometida en el punto de conexión debe formar un ángulo con el eje del alcantarillado, comprendido entre 89º y 54º. Las juntas de las acometidas deben ser totalmente estancas y el material de construcción será el mismo que el del alcantarillado receptor. La canalización de alcantarillado deberá respetar unas distancias de seguridad en paralelismos y cruces con ciertos servicios que tienen una legislación específica como por ejemplo las canalizaciones de agua, los cables eléctricos de media y baja tensión y las canalizaciones de gas. Dicha distancia no debe ser inferior a 0,30 m. en paralelismos y a 0,10 m. en cruces. De acuerdo a las conversaciones con la compañía FENOSA suministradora de energía eléctrica, y de acuerdo a las líneas preexistentes, la instalación previa debería ser la conexión pura de las líneas de M. T. que discurren por las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa. Las redes dimensionadas de acuerdo a lo acordado con la Compañía Eléctrica Unión-Fenosa, y que se refleja en el plano correspondiente, de modo que las líneas de media y baja tensión discurrirán por la galería de servicios, pudiéndose realizar un pase bajo calzada para servicio al transformador del edificio al otro lado de la calle. Tal como se describe en el plano correspondiente, se dispondrán 2 tubos de Polietileno corrugado de doble pared UNE EN 50086-2-4 N rojo ø 160 mm. para MT, otros tantos para BT y 2 tubos de polipropileno verde ø 130 mm. para comunicaciones, con cable guía para el paso de los conductores, que discurrirán por la galería de servicios de acuerdo al detalle presentado con conexión a las líneas existentes por arquetas de registro tipo FENOSA. Las acometidas a los transformadores de las edificaciones se harán con bucle directo con radiocurvatura 100 cms. Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 118 del Título IV del PGOU. de Pontevedra. En las zonas que no discurren por la galería de servicios, se extenderá 10 cms. de arena de río en toda su anchura que servirá de solera a los tubos según Anexo 1. Cuando la canalización discurra por calzada se tenderá 10 cms. de solera de hormigón y después de colocados los tubos se hormigonará hasta la capa de rodadura. Los tubos serán de PVC de 160 de diámetro y 110 de diámetro para M. T. y B. T. respectivamente, y sus características y fabricantes están reflejados en la norma NIDSA 5.59.80.02. En los tubos no utilizados se emplearán tapones, según norma NIDSA5.59.80.92. Los tubos ocupados en cables se sellarán con pasta POLIURETANO EXPANDIDO, ref. CB120 HILTI. Se dejará una guía de alambre galvanizado de 2,5 mm. de diámetro en todos los tubos. Los tubos a lo largo de la zanja en las conexiones con las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa en sus embocaduras irán pegados con pegamento especial para PVC. Las arquetas serán de fábrica de ladrillo macizo de media asta sin enlucir y las dimensiones están reflejadas en planos. Este Plan Especial contempla las conexiones de infraestructura de telecomunicaciones en fibra óptica a nivel urbano entre las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa que definía el Proyecto de Urbanización aprobado. Del mismo modo que lo previsto en instalaciones eléctricas, las comunicaciones a nivel urbano se conectarán a las existentes en aquellas calles por arquetas ya previstas en el Proyecto de Urbanización y discurrirán bajo pavimento por zanja hasta los muros que delimitan el Plan Especial y el Aparcamiento subterráneo, desde este límite discurrirán por la galería de servicios por cinco tuberías a tal efecto de ø 160 mm, clasificadas como tubo EN 1453 Serie B, de Uralita, con junta pegada y resistencia al fuego M-1. Ira sujeto con bridas metálicas a los soportes de la galería con arquetas prefabricadas de plástico registrables cada 35 m., que servirán asimismo como conexión a los edificios existes a ambos lados de la calle Antón Fraguas. Se dejarán dos tubos del mismo tipo para reserva dentro de la galería sin destino específico, que podrán destinarse a cualquier cometido que el Concello considere adecuado en este Plan Especial. De acuerdo con los servicios técnicos municipales, la red de distribución de alumbrado público discurrirá por las aceras junto al bordillo, de acuerdo a los planos de detalle. Dado que los anclajes de los báculos de iluminación se realizará sobre la acera, este marco del Plan Especial no alterará ninguna de las estipulaciones y determinaciones del Proyecto de Urbanización aprobado el 1/07/2002. De este modo, en ambos lados de la calle Antón Fraguas y por la calle Peatonal, en la misma situación del Proyecto de Urbanización, se colocará una tubería corrugada de doble capa, con arquetas de conexión a la red existente en las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa, de ø 90 mm color rojo de polietileno doble pared Norma UNE EN 50086-2-4-N color rojo que tendrá las siguientes características: Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 118 del Título IV del PGOU. de Pontevedra. Paralela a la instalación de alumbrado público y también en la acera, como puede observarse en el plano de sección del P. E., se colocará un tubo de doble pared EN 50086-2-4-N de color amarillo con grúa interior, y arquetas en cada una de las intersecciones de las líneas con las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa para permitir, en su caso, la instalación semafórica sin tener que realizar obras posteriores. Se colocarán dos arquetas de superficie en el tramo total de cada acera. Tal como se describe en el plano correspondiente, se dispondrá un tubo de Polietileno corrugado de doble pared UNE EN 50086-2-4 N rojo ø 90 mm, con cable guía para el paso de los conductores, que discurrirá por cada una de las aceras de la calle Antón Fraguas. Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 118 del Título IV del PGOU. de Pontevedra. Se solicitó a la compañía GAS GALICIA plano de situación actual de las instalaciones existentes en las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa en la intersección con la calle Antón Fraguas, solicitud que fue contestada y que se aporta en el plano de preexistencias. De este modo y por indicación de GAS GALICIA, la red de gas se sacará de la galería de servicios y se llevará de modo superficial por el encuentro entre cada acera de la calle Antón Fraguas y los edificios limítrofes dentro de un cajeado estructural relleno de arena con banda de señalización superior como puede observarse en el plano de sección del vial. La red será a base de tubería de polietileno de alta densidad (PE) UNE 53333 de 110 mm. de color amarillo con banda de señalización superior, en zanja definida en la sección general de la urbanización. El cajeado cumplirá las determinaciones de la UNE 53.333 y tanto las características de la obra como la realización, cumplirá lo dispuesto en el “Proyecto de Red de Distribución de Gas Canalizado en la Ciudad de Pontevedra “(1ª Fase)”. Existe una reglamentación (I. T. C. MIG 1983) que fija las profundidades mínimas en función de la presión de servicio de la canalización (Ficha núm.57 del Nivel Gráfico). En cada caso se adoptarán las profundidades definidas en el Fichero de Formalización. La canalización de gas debe respetar, según la reglamentación vigente, unas distancias de seguridad respecto a otros servicios en los paralelismos y cruces según el cuadro resumen siguiente: REGLAMENTO PARALELISMO CRUCES Media y baja presión 0,20 0,10 ITC MIG 5.3 y 5.4 Cuando las distancias anteriores no puedan mantenerse debido a causas justificadas, deberán interponerse entre ambos servicios pantallas de características mecánicas y dieléctricas según las vigentes ITC-MIG.9 (ver Fichero de Formalización). Materiales de la canalización.1. Materiales para protección del tubo: arena.2. Malla señalizadora. Banda continua de plástico de color amarillo y 30 cms. de anchura. Se coloca a 2 cms. por encima del tubo.3. Material para relleno del resto del cajeado: arena.” Pontevedra, 03 de xuño de 2016.—O Secretario Xeral do Pleno, José Luís Mato Rodríguez.