25/06/2021 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 18 de xuño de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Bergondo (expediente-e.: IN407A 2021/20-1)

Expediente-e.: IN407A 2021/20-1 Promotora: UFD Distribución Electricidad, S. A. Denominación da instalación: LMTS Peche CC TT Urbanos en Guisamo. Concello: Bergondo.1 O 2 de febreiro de 2021, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da dita instalación de distribución eléctrica. Achegan o proxecto que inclúe memoria, planos e orzamento, ao abeiro do artigo 123 do Real decreto 1955/2000 que abrangue os seguintes documentos: – Proxecto de execución nomeado: LMTS Peche CC TT Urbanos en Guisamo.2 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectadas, isto é, Concello de Bergondo, AUDASA, Deputación da Coruña e Demarcación de Estradas do Estado en Galicia. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.3 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude.1) O xefe teritorial é competente para resolver este expediente segundo o Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia e o artigo 39 a) do Decreto 230/2020, do 23 de decembro (DOG do 11 de xaneiro de 2021), polo que se establece a estrutura orgánica da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.2) A lexislación a aplicar neste expediente é a que de seguido se relaciona: a) A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. b) O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica. c) O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instruccións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. d) O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. e) O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión. f) A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25 de outubro de 2017). 3) As características técnicas da instalación son as que a seguir se describen: Sustitución do actual centro de transformación Guisamo (15C696) (expte.: IN407A 2016/76-1) e desmontar un tramo da LMTA SMC729. Retensar Tramo Liña eléctrica de media tensión aérea, a 15 kV. de 0,177 km, coa orixe en celosía metálica existente, con condutor tipo LA 110 mm² AL, e final no apoio C4500/18 proxectado. Actuacións en soterrado: Actuación nº 1: Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 15 kV. de 0,213 km, coa orixe en apoio C4500/18 proxectado, con condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 1X240 mm² AL., e final en arqueta en calzada sobre liña existente. Actuación nº 2: Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 15 kV. de 0,299 km, coa orixe no CT. Brea Guísamo (15CBPR) (Expte.: IN407A 2005/566-1), con condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 1X240 mm² AL., e final en CT. proxectado. Actuación nº 3: Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 15 kV. de 0,658 km, coa orixe no CT. proxectado, con condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 1X240 mm² AL., e final no CT. Sampaio (15CBNW) (Expte.: IN407A 2003/273-1). Actuación nº 4: Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 15 kV. de 0,012 km, coa orixe no CT. Urb. Los Girasoles (15CXQ9)(Expte.: IN407A 2000/25-1), con condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 1X240 mm² AL., e final en apoio HVH 4500/ existente. Centro de transformación prefabricado, cunha potencia de 630 kVA., e unha relación de transformación de 15.000/400 V.4) No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o sinalado, 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á dita instalación de distribución eléctrica.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá achegar ante esta xefatura territorial unha solicitude coa cal xuntará a seguinte documentación: I. As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede. II. Un certificado do/a director/a da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así com das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015), sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpor calquera outro recurso que considere pertinente. Mediante este documento notifícaselle á empresa promotora esta resolución, segundo o esixido no artigo 40.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015). A Coruña, 18 de xuño de 2021. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña