28/05/2021 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Administración Industrial
Resolución do 25 de maio de 2021 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Ares (N.º Expte. IN407A 2021/46-1)

Resolución do 25 de maio de 2021 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Ares (Núm. expte: IN407A 2021/46-1) Visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir se cita: – Solicitante: ICE MNRW Ares I, SL – Enderezo social: Paseo da Castellana, 93 -14 andar - 28046 Madrid – Título: “Proxecto RBTS, LMTS e 2 CTs compactos de 400 kVA na Ava. Os Castros, 14- 15624 Ares (A Coruña)” – Situación: Avda. dos Castros, 14 - 15624 Ares – Descricións técnicas: Liña de alta tensión soterrada de 15 kV, con inicio e fin na liña de distribución VDC711, entre os CT15CI98 e o 15CVP3, logo de entrar e saír nos CTs proxectados, condutor RHZ1 2OL 12/20 kV 3x (1x240 mm 2 ), Al, lonxitude 104 m (entrada e saída). Dous centros de transformación compactos de manobra exterior, non prefabricados, en edificio de obra civil. Con celas prefabricadas de seccionamento, seccionamento con telecontrol, protección con seccionador e fusible (24 kV, 400 A) e transformador de 400 kVA, refrixeración natural, en baño de aceite mineral e relación de transformación 15 /0.40 kV. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm.310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais e de acordo coa Resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm.54), esta Xefatura Territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. O prazo de vixencia da autorización é dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. A presente autorización entenderase outorgada, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do de terceiro, e non poderá ser invocada para excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal na que puidera incorrer o beneficiario no exercicio da actividade ou na explotación da instalación autorizada. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente. Contra o presente acordo, que non é definitivo en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 112, 115, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se consideren pertinente. Na Coruña, 25 de maio de 2021. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca