04/03/2021 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Acordo do 24 de febreiro de 2021 polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Muxía (expediente: IN407A 2020/55-1)

Acordo do 24 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Muxía (expediente: IN407A 2020/55-1) Expediente: IN407A 2020/55-1. Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S. A. Denominación: subestación Muxía 66/20kV - Nova subestación. Concello: Muxía. Características técnicas: SET de distribución Muxía cos seguintes elementos principais: – 2 trafos de potencia intemperie, trifásico, de baño en aceite, de potencia nominal 15 MVA ONAN, relación de transformación 66/20 kV e grupo de conexión YNyn0.  Parque de 66 kV en intemperie (HIS) con 2 posicións con interruptor (2 ocos de reserva): – 2 posicións de trafo (T-I e T-II) contando para cada posición con 1 módulo de illamento híbrido, 3 autoválvulas de 66 kV e 3 illadores de apoio 66 kV.  Parque de 20 kV en interior (GIS) con 7 posicións con interruptor (4 de reserva), instalando a cela MT en edificio dedicado: – 2 posicións/celas blindadas SF6 de trafo (T-I e T-II) contando para cada unha delas con 1 seccionador tripolar de barras, 3 TI, 3 TT e sistema de detección de tensión. – 2 posicións de medida de tensión de barras, simple barra, con 3 TT inductivos. – 3 posicións/celas blindadas SF6 de liña (2 delas con medida de tensión en barras) contando para cada unha delas con 1 interruptor automático tripolar de corte en valeiro, 3 TI, 1 trafo toroidal abrible e sistema de detección de tensión. – 1 posición/cela blindada SF6 de trafo SS. AA, con 1 interruptor rotativo trifásico de corte en valeiro, 1 xogo de fusibles, 1 seccionador de posta a terra de mando manual e 1 sistema de detección de tensión. – 1 posición/2 celas blindadas SF6 de acoplamento lonxitudinal, con 2 seccionadores tripolares de barras e un interruptor tripolar de corte en valeiro.  Transformador de servizos auxiliares de 50 kVA e 20.000/420 V. Instalado en edificio dedicado, xunto co cadro de distribución de BT, os cargadores-batería de 125 e 48 V (c. c.) e os equipos de comunicacións e telecontrol.  Rede de terras xeral que abarcará toda a extensión da SET (excepto edificios) en condutor Cu-120 mm 2. As estruturas de soporte de aparamenta irán con condutor nú Cu-95 mm 2. Lexislación de aplicación: Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015). Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015). Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm.310, do 27 de decembro de 2013). Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm.310, do 27 de decembro do 2000). Resolución do 19 de febreiro de 2014 pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm.54, do 19 de marzo de 2014). A documentación estará a disposición das persoas interesadas nas dependencias da Sección de Enerxía da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Empresa e Innovación da Coruña (rúa Vicente Ferrer, núm.2-2.º andar, 15071 A Coruña, entre as 9.00 e as 14.00 horas, de luns a venres, con cita previa a través do correo electrónico: seccion. enerxia. coruna@xunta. es, ou tamén nos teléfonos: 981 184 970 e 981 184 938), así coma no concello. Ademais, poderase consultar no portal web da Consellería de Economía, Empresa e Innovación: https://edicionportais.xunta.es/web/portal-cei-2014/transparencia/informacion-publica/en-tramitacion/instalacions-electricas-distribucion-e-transporteA Coruña, 24 de febreiro de 2021. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña