22/07/2020 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 14 de xullo do 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba (expediente-e.: IN407A 2020/63-1)

Expediente-e.: IN407A 2020/63-1. Promotora: Industrial Barcalesa, S. L. Denominación da instalación: reforma da LMTA. Babión-Catroventos (treito Choupana-Gandarela), no lugar de San Martiño-Fontecada. Concello: Santa Comba.1 O 23 de marzo de 2020, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da dita instalación de distribución eléctrica.2 O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25 de outubro de 2017). 3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectadas, isto é, Servizo Provincial da AXI-Xefatura Territorial da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Coruña e o Concello de Santa Comba. A empresa promotora manifestou a súa conformidade co condicionado establecido pola AXI. A día de hoxe, non consta no expediente resposta do organismo afectado, isto é, o concello, á solicitude nin á reiteración do condicionado solicitado.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude.1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.6 A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25 de outubro de 2017). 7 As características técnicas da instalación son as que a seguir se describen: – Substitución de 1.431,17 m. de condutor 3xLA-30 por 3xLA-56 na LMTA. existente chamada líña principal Babión-Catro Ventos (expedientes: INA407A 1998/409-1 e IN407A 2018/122-1) dende o apoio número A2-20 ao número 30-31. Substitución de 7 apoios (números 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 27-28 e 30-31) no treito de liña que soporten os novos esforzos nas ubicacións existentes. Retirada do elemento de manobra XS do apoio número 27-28. – Substitución de 893,87 m. de conductor 3xLA-30 por 3xLA-56 na LMTA. existente nomeada líña principal Babión-Catro Ventos (expediente: INA407A 1998/409-1) dende o apoio número G2-32 ao número 39-40. Substitución de 2 apoios (números 39-40 e G2-32) no treito de liña que soporten os novos esforzos nas ubicacións existentes.  Retirada de 256,5 m. de condutor 3xLA-30 na LMTA. existente denominada derivación a Busto (Ordoeste) (expediente: 51813) dende o apoio númúmero A2-20 ao número 19-1. Desmantelarase o apoio número 20-19 HV-1000/R13. – Instalación de 46,86 m. de conductor 3xLA-56 na LMTA. existente nomeada derivación A Busto (Ordoeste) (expediente: 51813) dende o apoio (que se retira) número: 20-19 ao número: 19-1. Instalarase nunha nova ubicación un novo apoio C-3000/14 con número 20-19 (mantense a denominación do apoio que se retira) onde se fará un paso aero-soterrado (PAS).  Gabia de 269,69 m. de LMTS. en condutor RHZ1-2OL 3x(1x240) mm2 Al, dende a cela de saída motorizada existente do centro de transformación e seccionamento (CST) Gandarela de 100 kVA (expediente: IN407A 2018/122-1) e remate no apoio proxectado número 20-19 onde se fará un PAS da LMTS. proxectada. Instalaranse 188,42 m. pola gabia xa existente (expediente: IN407A 2008/122-1) dende o CST. ata a arqueta existente número 18-A1. O treito restante da LMTS. de 62,68 m. instalarase na gabia proxectada núm.2 dende a arqueta existente número 19-A1 ata o novo apoio proxectado número 20-19 pasando pola arqueta número A1-A2. O orzamento da instalación, segundo o proxecto, é de 53.410,54 €. 8 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á dita instalación de distribución eléctrica.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá achegar ante esta xefatura territorial unha solicitude coa cal xuntará a seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.  Un certificado do/a director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015), sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpor calquera outro recurso que considere pertinente. Mediante este documento notifícaselle á empresa promotora esta resolución, segundo o esixido no artigo 40.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015). A Coruña, 14 de xullo do 2020 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña