27/03/2020 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 23 de marzo de 2020, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente IN407A 2019/149-1).

Resolución do 23 de marzo de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente IN407A 2019/149-1). Expediente: IN407A 2019/149-1 Promotor: UFD Distribución Electricidad, S. A. Denominación da instalación: RETRANQUEO LMT. CTI. RBT. PARCELA 21-POLÍGONO DE SABÓN Concello: Arteixo FEITOS 1 O 14 de agosto de 2019, o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25/10/2017). 3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.6 A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25/10/2017). 7 As características técnicas da instalación son as seguintes: Tramo Liña de media tensión aérea SBN15A (actuación nº1), a 15 kV., cunha lonxitude de 41m., coa orixe no apoio nº5 proxectado que substitúe ao existente da LMT. SBN715A, onde realizase a derivación ao CT. particular Teans (15PW62), condutor tipo.: LA-110 mm2 Al., e final no apoio nº6 proxectado que substitúe ao existente da LMT. SBN715A, onde realizase a derivación ao CT. particular I. T. V. (15PIW9). Tramo Liña de media tensión aérea SBN15A (actuación nº2), a 15 kV., cunha lonxitude de 118 m., coa orixe no apoio nº10 proxectado que substitúe ao existente da LMT. SBN715A, onde realizase a derivación ao CT. particular Facet Ibérica(15PW68), condutor tipo.: LA-110 mm2 Al. (existente), e final no apoio nº11existente da LMT. SBN715A, onde realizase a derivación ao CT. particular Ayto de Arteixo. (15PJH6). Tramo Liña de media tensión aérea SBN15A (actuación nº3), a 15 kV., cunha lonxitude de 28 m., coa orixe no apoio nº5 proxectado que substitúe ao existente da LMT. SBN715A, onde realizase a derivación ao CT. particular Teans (15PW62), condutor tipo.: LA-56 mm2 Al. (existente)., e final no pórtico que forman os dous apoios de formigón que sustenta ó CT. particular Teans (15PW62). Tramo Liña de media tensión aérea SBN15A (actuación nº4), a 15 kV., cunha lonxitude de 16 m., coa orixe no apoio nº10 proxectado que substitúe ao existente da LMT. SBN715A, onde realizase a derivación ao CT. particular Facet Ibérica (15PW68), condutor tipo.: LA-56 mm2 Al., e final no apoio nº10-B-1 da LMT. SBN715A, onde realizase o paso a subterráneo da liña que alimenta ao CT. particular Facet Ibérica (15PW68). Liña de media tensión subterránea, a 15 kV., cunha lonxitude de 351 m., coa orixe no apoio nº6 proxectado que substitúe ao existente da LMT. SBN715A, onde realizase a derivación ao CT. particular I. T. V. (15PIW9), condutor tipo.: RHZ1-2OL 12/20 kV.1x240 mm2 Al. e final no apoio nº10 proxectado que substitúe ao existente da LMT. SBN715A, onde realizase a derivación ao CT. particular Facet Ibérica(15PW68). Desmontaxe do CT. Alumbrado Sabón (Expte.: 30.026) 8 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar ante esta xefatura territorial unha solicitude coa cal achegará a seguinte documentación: As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede. Un certificado do director da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2/10/2015), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 23 de marzo de 2020 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña