13/07/2020 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 7 de xullo do 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente-e.: IN407A 2020/39-1)

Resolución do 7 de xullo do 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente-e.: IN407A 2020/39-1) Expediente-e.: IN407A 2020/39-1. Promotora: UFD Distribución Electricidad, S. A. Denominación da instalación: adaptación do CR Lagoas (15CN36), no lugar das Lagoas. Concello: Narón. FEITOS 1. O 26 de febreiro de 2020, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da dita instalación de distribución eléctrica.2. O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm 203, do 25 de outubro de 2017). 3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectadas, isto é, Servizo Provincial da AXI-Xefatura Territorial da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Coruña; Demarcación de Estradas do Estado en Galicia-Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Agencia Estatal de Seguridade Aérea (AESA)-Mº. de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana e o Concello de Narón. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos por AXI e AESA. A día de hoxe, non consta no expediente resposta dos organismos afectados, isto é, o concello e Estradas, á solicitude nin á reiteración do condicionado solicitado.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.6. A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm 203, do 25 de outubro de 2017). 7. As características técnicas da instalación son as que a seguir se describen:  Retensado liña de media tensión aérea SMR729/SMR730 entre os apoios D39 e D43 a 15 kV cunha lonxitude de 233 m, coa orixe no apoio número D39 existente do dobre circuíto que forman as liñas SMR729/SMR730, condutor tipo: LA-180 mm 2 Al (existente) e remate no apoio número D43 proxectado que substitúe ao existente do dobre circuíto que conforman as liñas SMR729/SMR730.  Liñas de media tensión soterrada SMR729/SMR730 (actuación 1 e 2), a 15 kV cunha lonxitude de 38 m, coa orixe no apoio número D43 proxectado que substitúe ao existente do dobre circuíto que forman as liñas SMR729/SMR730, condutor tipo: RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al e remate no novo CR Lagoas proxectado.  Treito liña de media tensión soterrada CRN707A ao novo CR Lagoas (actuación 4) a 15 kV cunha lonxitude de 24 m, coa orixe en empalmes proxectados coa LMTS. CRN707A, no treito entre a subestación de Cornido (expediente: 25.862) e o CR Lagoas a substituír (expediente: 784/16), condutor tipo: RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al e remate no novo CR Lagoas proxectado.  Treito liña de media tensión soterrada CRN704B ao novo CR Lagoas (actuación 5) a 15 kV cunha lonxitude de 24 m, coa orixe en empalmes proxectados coa LMTS. CRN704B, no treito entre o CT. Piñeiros (expediente: 2588/16) e o CR Lagoas a substituír (expediente: 784/16), condutor tipo: RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al e remate no novo CR Lagoas proxectado.  Treito liña de media tensión soterrada CRN703A ao novo CR Lagoas (actuación 6) a 15 kV cunha lonxitude de 24 m, coa orixe en empalmes proxectados coa LMTS. CRN703A, no treito entre o CT Amenadas (expediente: 77/16) e o CR Lagoas a substituír (expediente: 784/16), condutor tipo: RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al e remate no novo CR Lagoas proxectado.  Treito liña de media tensión soterrada CRN707A ao CS. Privilege (15CHGF) (actuación 7) a 15 kV cunha lonxitude de 24 m, coa orixe no novo CR Lagoas proxectado, condutor tipo: RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al e remate en empalmes proxectados na LMTS. CRN707A, no treito entre o CR Lagoas a substituír e o CS. Privilege (expediente: 281/2009)).  Centro de transformación e reflexión en edificio prefabricado de formigón de 250 kVA con relación de transformación 15000/400 V. Configuración de celas 9L (telecontroladas e 2 en reserva)+2 acoplamento de barras (telecontroladas)+1P. O orzamento da instalación, segundo o proxecto, é de 138.888,32 €. 8. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á dita instalación de distribución eléctrica.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá achegar ante esta Xefatura Territorial unha solicitude coa cal xuntará a seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.  Un certificado do/a director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, segundo o disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015), sen prexuízo de que as persoas interesadas poidan interpor calquera outro recurso que considere pertinente. Mediante este documento notifícaselle á empresa promotora esta resolución, segundo o esixido no artigo 40.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015). A Coruña, 7 de xullo do 2020. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña