10/09/2019 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 22 de agosto de 2019 polo que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de Laracha (N.º Expte. IN407A 2019/96-1)

Resolución do 22 de agosto de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de Laracha (Núm. expte: IN407A 2019/96-1) Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir se cita: – Solicitante: Varsil Hábitat, S. L. – Enderezo social: Cantón Grande, 6, 5.º B - 15003 A Laracha – Título: LMTS, LBTS e centro de transformación de 630 kVA para subministro a edificio de vivendas. – Situación: Avda. de Bergantiños, s/n. Paiosaco - 150145 Laracha – Descricións técnicas: Liña de media tensión soterrada de 15 kV con inicio e fin na liña de distribución “LMT interconexión CT Muiño-Edificio Angazo” (Exp. IN407A 2010/344), logo de entrar e saír no centro de transformación proxectado, condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x150 mm 2 ) Al, lonxitude 5+5 m. Centro de transformación de obra civil, en coordenadas aproximadas en X: 536.362; Y: 4.798.345. Celas prefabricadas de seccionamento, seccionamento telecontrolada e protección con Ruptofusible de 40 A. Transformador de 630 kVA, relación de transformación 15.000-17.500/400-230 V, illamento de aceite mineral. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm.310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais e de acordo coa Resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm.54), esta Xefatura Territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. O prazo de vixencia da autorización é dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. A presente autorización entenderase outorgada, salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo do terceiro, e non poderá ser invocada para excluír ou diminuír a responsabilidade civil ou penal na que puidera incorrer o beneficiario no exercicio da actividade ou na explotación da instalación autorizada. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra o presente acordo, que non é definitivo en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 112, 115, 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas; sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 22 de agosto de 2019. Lounes Pedra Bodalo O xefe territorial