26/11/2019 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Acordo do 20 de novembro do 2019 da X. T. da Coruña polo que se somete a IP a solicitude de autorización admtva. previa e construción da instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (Expte.-e.: IN407A2019/204-1)

Acordo do 20 de novembro do 2019 da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente-e.: IN407A 2019/204-1) Expediente-e.: IN407A 2019/204-1. Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S. A. Denominación: subestación Formarís 66/20 kV-nova subestación. Concello: Santiago de Compostela. Características técnicas:  Subestación cun parque blindado de 66 kV, dous transformadores de potencia trifásicos de 25 MVA e un parque blindado de 20 kV.  O parque de 66 kV terá unha configuración de doble barra, realizado mediante celas con envolvente metálica e illamento en gas SF6 para interior, constituído por dúas posicións de liña, duas posicións de trafo (T-I e T-II), unha posición de medida de barras e unha posición de acoplamento transversal.  A transformación realizarase mediante dous transformadores trifásicos de potencia, de relación de transformación 66/20 kV e potencia 25 MVA.  O parque de 20 kV terá unha configuración de doble barra, realizado mediante celas con envolvente metálica e illamento en gas SF6 para interior, constituído por tres posicións de liña, duas posicións de trafo (T-I e T-II), duas posicións de trafo de servizos auxiliares e unha posición de acoplamento transversal de barras con medida de tensión de barras (doble xogo de transformadores de tensión).  Dous transformadores de servizos auxiliares de dieléctrico seco con encapsulado total en resinas, cunha potencia de 160 kVA e unha relación de transformación 20.000/420 V.  Ubicación do acceso á subestación UTM:  X: 541.253 m.  Y: 4.751.443 m.  Huso 29. Lexislación de aplicación:  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015).  Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015).  Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm.310, do 27 de decembro de 2013).  Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm.310, do 27 de decembro do 2000).  Resolución do 19 de febreiro de 2014 pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm.54, do 19 de marzo de 2014). Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar alegacións no Servizo de Enerxía e Minas da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria, sita na rúa Vicente Ferrer, núm.2-2.º andar, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir do día seguinte ao da derradeira publicación deste acordo. A Coruña, 20 de novembro do 2019. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña