27/05/2019 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 21 de maio de 2019, pola que se autoriza administrativamente e aproba o proxecto de execución dunha infraestrutura gasística de distribución. (expediente IN627A 2018/33-1)

Logo de examinar o expediente instruído por pedimento da empresa Nedgia, S. A., con enderezo para os efectos de notificacións na rúa Lisboa, Edificio Área Central, local 31 HIJ, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña), resultan os seguintes: Con data 7 de marzo de 2019, NEDGIA S. A. achegou solicitudes de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución das instalacións recollidas no proxecto técnico denominado MODIFICACIÓN DO TRAZADO DO DESPRAZAMENTO DA REDE DE CORUÑA MOP 16 BAR RAMAL 1-2 POR EXECUCIÓN DAS OBRAS DO PARQUE DE ACTIVICADES ECONÓMICAS DE ARTEIXO ( ACTECA) (A Coruña). Provincia de A Coruña, achegando a seguinte documentación: a. Proxecto técnico das instalacións para a súa aprobación subscritos por Andrei Dumitru Soberado Barboteo, enxeñeiro industrial (colegiado nº 9.735/COIIM). b. Declaración Responsable do técnico asinante dos proxectos, segundo a Instrución 5/2012, do 15 de novembro, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas (D. O. G. nº 229, do 30 de novembro de 2012) sobre os criterios a aplicar para esixir visado colexial en materia de industria e enerxía. Os efectos previstos no artigo 73 da Lei 34/1998, do 7 de outubro, do sector de hidrocarburos e no artigo 78 do Real decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de gas natural, someteuse ó tramite de información pública o proxecto achegado, sendo publicado no BOP de 18 de marzo de 2019, DOG de 10 de abril de 2019, La Opinión de A Coruña de 1 de abril de 2019 e La Voz de Galicia de 26 de marzo de 2019. Durante a fase de información pública non se achegaron alegacións o proxecto e se remitiron as separatas os organismos afectados quen estableceron os condicionados consonte o establecido na lexislación vixente.1. Lei 34/1998, de 7 de outubro, do Sector de Hidrocarburos (B. O. E. nº 241, do 8 de outubro), modificada pola Lei 12/2007, de 7 de outubro (B. O. E. nº 158, do 3 de xullo), que ten por obxecto renovar, integrar e homoxeneizar a distinta normativa legal vixente en materia de hidrocarburos e dispón, entre outras materias, a ordenación da subministración de gases combustibles por canalización.2. Decreto 9/2017, de 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedimentos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidad Autónoma de Galicia.3. Orde do 30 de Novembro de 1999, da Consellería de Industria e Comercio (D. O. G. nº 244, do 21 de decembro de 1999), que regula o procedemento “Sobre a tramitación de autorizacións administrativas das canalizacións de gas” e, no seu Artigo 2 en particular, as competencias das Delegacións Provinciais (actualmente, Xefaturas Territoriais), dentro do réxime de autorizacións administrativas das canalizacións de gas, agás a normativa derogada a que fai referencia nesta Orde.4. Real Decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Subministro e Procedementos de Autorización das Instalacións de Gas Natural (B. O. E. nº 313, do 31 de decembro). 5. Real Decreto 919/2006, de 28 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Técnico de Distribución e Utilización de Combustibles Gasosos e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ICG 01 a 11 (B. O. E. nº 211, do 4 de setembro de 2006), e, en particular: a. O disposto na ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización, que ten como obxecto fixar os requisitos técnicos esenciais, as medidas de seguridade que deben observarse referentes ó proxectado, construción e explotación das instalacións de distribución de combustibles gasosos por canalización ás que se refire o Artigo 2 do citado Real Decreto, así como determinar as prescricións relativas ás probas que se deben realizar previamente á posta en marcha es os procedementos de operación, mantemento e control das instalacións.6. Decreto 62/2010, do 15 de abril, da Consellería de Economía e Industria, polo que se regula o trámite de competencia e os criterios de valoración no suposto de concorrencia de dúas ou máis solicitudes de autorización administrativa de instalacións de transporte secundario e distribución de gas natural e redes de distribución de gases licuados do petróleo (G. L. P.) (D. O. G. nº 77, do 26 de abril de 2010). 7. Decreto 51/2011, do 17 de marzo, da Consellería de Economía e Industria, polo que se actualiza a normativa en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa ós servizos no mercado interior (D. O. G. nº 65, do 1 de abril de 2011). As características básicas da rede proxectada son: – Conexión á tubaxe existente de 10” mediante soldadura dunha che de toma en carga de 10” con reforzo circular completo. – Dobre conexión á tubaxe existente de 8” mediante soldadura dunha che de toma en carga de 8” con reforzo circular completo en vértice VC-17/26D-9 e mediante soldadura en liña augas abaixo do vértice VC-17/26D-6-3 (contando o cap existente). – Canalización de gas natural con MOP = 16 bar de 127 m de lonxitude total desde a TTC de 10” no vértice VC-17/26D-1 ata o vértice VC-17/26D-7. A tubaxe de aceiro será de diámetro 10” e espesor 4,0 mm, segundo UNE EN 3183 Gr. L245. Incorpora unha che igual de 10” no vértice VC-17/26D-6 e redución 10x8” no vértice VC-17/26D-6-1 para a súa posterior conexión a rede existente de 8” para a subministración á E. M. que fornece o trazado para modificar. – Canalización de gas natural con MOP = 16 bar de 31 m de lonxitude, continuación do trazado anterior e con inicio nunha redución 10x8” no vértice VC-17/26D-7 ata o vértice VC-17/26D-9. A tubaxe de aceiro será de diámetro 8” e espesor 4,0 mm, segundo UNE EN 3183 Gr. L245. – Instalación dunha válvula de 8” entre os vértices VC-17/26D-7 e VC-17/26D-8. – Instalación de tritubo para telecomunicacións paralelamente á rede de gas. O servizo técnico desta xefatura informa que unha vez analizado o expediente as instalacións proxectadas cumpren cós requisitos regulamentarios. De acordo co todo o indicado RESOLVO: 1. Autorizar administrativamente e aprobar o proxecto de execución das instalacións de gas canalizado proxectadas e descritas nos antecedentes, así como ás acometidas, para a súa execución antes do remate do ano 2020.2. A autorización das instalacións concederase cas seguintes condicións: · A aprobación do proxecto de execución solicitada por NEDGIA, S. A. outorgarase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables, e en especial as relativas á ordenación do territorio e ó medio ambiente. · Previo o inicio das obras, NEDGIA S. A. deberá achegar a esta Xefatura Territorial todas as autorizacións e permisos dos titulares dos bens e/ou dereitos afectados polas instalacións proxectadas. Igualmente procederá a designar a razón social da empresa instaladora autorizada de gas que vai a realizar as obras e o director de obra responsable delas, debendo comunicalo a esta Xefatura Territorial. · A empresa distribuidora vixiará que as canalizacións de gas respecten en todo momento as esixencias dispostas nas autorizacións e/ou informes emitidos por outras Administracións, organismos ou empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral e, en particular, naquelas zonas nas que no subsolo se encontren instalados outros servizos, tales como electricidade, telecomunicacións, subministración de auga, etc., as conducións do gas serán instaladas de xeito que se cumpran escrupulosamente as distancias de seguridade previstas nas súas respectivas normativas sectoriais. · De conformidade cós criterios e esixencias previstos na regulamentación vixente, deberanse instalar os elementos de seguridade que sexan necesarios, particularmente válvulas, coidando da súa accesibilidade. · Se durante a fase de execución das obras se tivesen que adoptar medidas técnicas non contempladas no proxecto obxecto de autorización, previamente á súa execución, deberase de dispoñer do pertinente visto bo desta Xefatura Territorial. · Todas as modificación efectuadas na fase de execución deberán estar recollidas na dirección de obra, sempre e cando non superen un 20% respecto as instalacións recollidas neste proxecto, e só no que se refire ó cambio de trazado, superado este límite deberán achegar a correspondente addenda para a súa aprobación por parte desta Xefatura Territorial. · Todas as ampliacións da rede de distribución de gas natural estará suxeitas a presentación da correspondente addenda para a súa aprobación por parte desta Xefatura Territorial. · O prazo de execución das instalacións de gas canalizado proxectadas e descritas nos antecedentes, así como ás acometidas, rematará o 31 de decembro de 2020, sendo este prazo prorrogable consonte ao establecido na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 26 de novembro. · Aos efectos da posta en marcha das instalacións, que deberá ser expresamente solicitada por NEDGIA, S. A., presentarase un certificado da empresa distribuidora e da empresa instaladora de superación das probas regulamentarias realizadas baixo a supervisión do director de obra responsable delas, e o seu Certificado de dirección de obra. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 26 de novembro, do Procedemento Administrativo Común da Administracións Publicas sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinentes. A Coruña, 21 de maio de 2019 O xefe territorial Isidoro Martínez Arca