02/01/2019 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Administración Industrial
Resolución do 26 de decembro de 2018 da Xefatura Territorial da Coruña polo que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello de Santa Cruz (Núm. expte: IN407A 2018/119-1).

Resolución do 26 de decembro de 2018 da Xefatura Territorial da Coruña polo que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello de Santa Cruz (Núm. expte: IN407A 2018/119-1). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que a seguir se cita: - Solicitante: Hostcastros, SL - Enderezo Social: Avda do Exército, 42 baixo - 15006 A Coruña - Título: Proxecto técnico de media tensión, centro de seccionamento e centro de transformación de 630kVA e liña de 15kV para hotel. - Situación: Concepción Arenal, 51 – 15179 Santa Cruz - Oleiros - Descricións técnicas: Liña de media tensión soterrada con inicio e fin na liña de distribución SAD707 (Santa Cruz-Franzomel), entre os centros 15CJZH e 15CED2, logo de entrar e saír no CS proxectado, condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x240 mm2), lonxitude 200 m. Centro de seccionamiento na planta soto menos un, nun local dun edificio destinado a hotel. Conxunto compacto telemandado de tres celas prefabricadas de entrada, saída e derivación con interruptores-seccionadores (24 kV, 400 A, 16 kA) mais trafo de tensión auxiliar. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm.310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais e de acordo coa Resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxia e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm.54), esta xefatura territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Esta autorización outórgase sen prexuizo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra o presente acordo, que non é definitivo en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 112,115,121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas; sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. Na Coruña, 26 de decembro de 2018 O xefe territorial Isidoro Martínez Arca