14/12/2018 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 10 de decembro de 2018 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ferrol (expediente: IN407A 2018/157-1)

Expediente: IN407A 2018/157-1. Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: retranqueo LMT. A Graña. Concello: Ferrol.1 O 5 de setembro de 2018, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25 de outubro de 2017). 3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude.1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.6 A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25/10/2017). 7 As características técnicas da instalación son as seguintes:  Treito de liña de media tensión aérea DC. SMR703/SMR706 (entre os apoios D35 e D36) (actuación núm.1), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,091 km, coa orixe no apoio D35 existente tipo Olmo-350-4TA da LMT. DC. (expediente:186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706, condutor tipo: LA-110 mm2 Al., e remate no apoio D36 proxectado tipo C-22/9000 a intercalar na LMT. DC. (expediente:186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706.  Treito de liña de media tensión aérea DC. SMR703/SMR706 (entre os apoios D38 e D39) (actuación núm.2), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,068 km, coa orixe no apoio D38 proxectado tipo C-22/9000 a intercalar na LMT. DC. (expediente:186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706, condutor tipo: LA-110 mm2 Al, e remate no apoio D39 proxectado tipo C-20/7000 que substitúe ao existente da LMT. DC. (expediente:186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706.  Liña eléctrica de media tensión soterrada (actuación núm.1), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,136 km, coa orixe no paso de aéreo a soterrado a realizar no apoio D36 proxectado tipo C-22/9000 a intercalar na LMT. DC. (expediente:186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706, condutor tipo RHZ1-2 OL-12/20 Kv (1x240 Al), e remate no paso de soterrado a aéreo no apoio D38 proxectado tipo C-22/9000 a intercalar na LMT. DC. (expediente:186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706 logo de realizar entrada e saída no novo CT. Camiño Vello.  Liña eléctrica de media tensión soterrada (actuación núm.2), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,123 km, coa orixe no paso de aéreo a soterrado a realizar no apoio D36 proxectado tipo C-22/9000 a intercalar na LMT. DC. (expediente:186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706, condutor tipo RHZ1-2 OL-12/20 Kv (1x240 Al), e remate no paso de soterrado a aéreo no apoio D38 proxectado tipo C-22/9000 a intercalar na LMT. DC. (expediente:186/04), que forman as liñas SMR703 e SMR706.  Centro de transformación prefabricado, cunha potencia de 250 kVA, e unha relación de transformación de 15.000/400 V. O orzamento da instalación, segundo o proxecto, é de 116 033,55 €. 8 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude coa cal achegará a seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.  Un certificado do/a director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 10 de decembro de 2018 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña