23/03/2018 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 13 de marzo de 2018, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construcción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica en Arteixo (IN407A 2015/201-1)

Expediente: IN407A 2015/201-1. Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Instalación: Modificado 1 ao Retranqueo LMT GRN – 708 Rúa Brasil Concello: Arteixo Feitos.1.–O 19 de xuño de 2017 o promotor solicitou a autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción e a declaración de utilidade pública da instalación de distribución eléctrica indicada.2.–Características técnicas: Tramo liña eléctrica de media tensión aérea GRN-708, (actuación nº1), a 15 KV., cunha lonxitude de 0,122 km., coa orixe no apoio D-15, existente, da LMT. GRN-708, no tramo entre a Subestación de A Grela 2 e a derivada ao CT. Hotel Pastoriza (15PBF2), condutor tipo LA-180 mm2 AI., e final no apoio nº15 proxectado a instalar na LMT. GRN-708, no tramo entre a Subestación de A Grela 2 e a derivada ao CT. Hotel Pastoriza (15PBF2). Tramo liña eléctrica de media tensión aérea GRN-708, (actuación nº2), a 15 KV., cunha lonxitude de 0,216 km., coa orixe no apoio 15-5 proxectado que substitúe ao existente, da LMT. GRN-708, onde se realiza a derivada ao CT. A Revolta (Expte.: 26.783), condutor tipo LA-56 mm2 AI., e final no apoio nº15-4-2 existente da LMT. GRN-708, no tramo entre a derivada ao CT. Hotel Pastoriza (15PBF2) e a derivada aos CC. TT. Arias Hermanos II (15PBH1) e Arias Hermanos III (15PBF3). Tramo liña eléctrica de media tensión aérea GRN-708, (actuación nº3), a 15 KV., cunha lonxitude de 0,044 km., coa orixe no apoio 15-4 proxectado que substitúe ao existente da LMT. GRN-708, no tramo entre a derivada ao CT. A Revolta (Expte.: 26.783) e a derivada aos CC. TT. Arias Hermanos II (15PBH1) e Arias Hermanos III (15PBF3), condutor tipo LA-56 mm2 AI., e final no apoio nº15-3 existente da LMT. GRN-708, onde se realiza a derivada ao CT. Hotel Pastoriza (15PBF2). Tramo liña eléctrica de media tensión aérea GRN-708, (actuación nº4), a 15 KV., cunha lonxitude de 0,206 km., coa orixe no apoio nº17 proxectado que substitúe ao existente da LMT. GRN-708, onde se realiza a derivada aos CC. TT. Readimix Asland, S. A. (15PBF1) e Afernosa (15PBE4), condutor tipo LA-180 mm2 AI., e final no apoio nº18 existente da LMT. GRN-708, no tramo entre a derivada aos CC. TT. Readimix Asland, S. A. (15PBF1) e Afernosa (15PBE4) e o CT. Meicende (Expte.: 27.537). Tramo liña eléctrica de media tensión aérea GRN-708, (actuación nº5), a 15 KV., cunha lonxitude de 0,017 km., coa orixe no apoio nº17 proxectado que substitúe ao existente da LMT. GRN-708, onde se realiza a derivada aos CC. TT. Readimix Asland, S. A. (15PBF1) e Afernosa (15PBE4), condutor tipo LA-56 mm2 AI., e final no apoio que substenta ao C. T. Readimix Asland, S. A. (15PBF1). Tramo liña eléctrica de media tensión aérea GRN-708, (actuación nº6), a 15 KV., cunha lonxitude de 0,045 km., coa orixe no apoio nº17 proxectado que substitúe ao existente da LMT. GRN-708, onde se realiza a derivada aos CC. TT. Readimix Asland, S. A. (15PBF1) e Afernosa (15PBE4), condutor tipo LA-56 mm2 AI., e final no apoio nº17-1 existente da LMT. GRN-708, onde se realiza o paso de aéreo a subterráneo da LMT. Particular ao CT. Afernosa (15PBE4). Liña de media tensión soterrada GRN-708, (actuación nº1), a 15 KV., cunha lonxitude de 0,781 km., coa orixe do paso aéreo a subterráneo a realizar no apoio nº15 proxectado a instalar na LMT. GRN-708, no tramo entre a Subestación A Grela 2 e a derivada ao CT. Hotel Pastoriza (15PBF2), en condutor RHZ1-2OL-12/20 kV.-1x240 AI., e final no paso de subterráneo a aéreo a realizar no apoio nº17 proxectado que substitúe ao existente da LMT. GRN-708, onde se realiza a derivada aos CC. TT. Readimix Asland, S. A. (15PBF1) e Afernosa (15PBE4), despois de realizar entrada e saída no CT. Avenida da Coruña proxectado. Liña de media tensión soterrada GRN-708, (actuación nº2), a 15 KV., cunha lonxitude de 0,040 km., coa orixe en cela de liña no novo CT. Avenida da Coruña proxectado, en condutor RHZ1-2OL-12/20 KV.-1x240 AI., e final no paso de subterráneo a aéreo a realizar no apoio nº15-4-1 proxectado que substitúe ao existente da LMT. GRN-708, no tramo entre a derivada ao CT. Hotel Pastoriza (15PBF2) e a derivada aos CC. TT. Arias Hermanos II (15PBh1) e Arias Hermanos III (15PBF3). Centro de transformación prefabricado, cunha potencia de 400 KVA., e unha relación de transformación de 15.000/400 V. Desmontaxe do tramo de liña aérea entre os apoios D-15 e o nº18, cunha lonxitude de 441 metros. Desmontaxe dun tramo da derivada aos CCTT Hotel Pastoriza, A Revolta, Prebetong Galicia SA e Iulia Lumbrera Hermosin II e III, cunha lonxitude de 415 metros. Desmontaxe das derivadas aos CCTT Readimix Aslanda e Afernosa, cunha lonxitude de 16 e 46 metros respectivamente.3.–O proxecto someteuse ó trámite de información pública mediante resolución publicada nos seguintes medios: Resolución información pública: 11 de agosto de 2017. DOG: 8 de setembro de 2017. BOP: 7 de setembro de 2017. Xornal “La Voz de Galicia”: 28 de setembro de 2017. Taboleiro de anuncios do concello: Segundo certificado municipal do 9 de outubro de 2017. Ó mesmo tempo realizáronse notificacións individuais ós titulares que figuran na relación de bens e dereitos afectados. Mediante anuncio publicado no BOE do 16 de decembro de 2017, notificouse ós interesados descoñecidos de conformidad co disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015). 4.–Durante o período no que se someteu ó trámite de información pública non foron presentadas alagecións 5.–Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor presenta Anexo 1 en base ao condicionado do Concello e acepta o condicionado de Augas de Galicia.6.–Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude. Consideracións legais e técnicas. Lexislación de aplicación: Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015). Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm.236, do 02/10/2015). Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm.310, do 27/12/2013). Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm.310, do 27/12/2000). Real Decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalación eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm.68, do 19/03/2008). Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalación eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm.139, do 09/06/2014). Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión (BOE núm.224, do 18/09/2002). Real Decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas (BOE núm.246, do 14/10/1982). Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm.22, do 01/02/2017). Decreto 146/2016, do 13 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia (DOG núm.217, do 14/11/2016). Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm.232 do 04/12/2015). Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm.351, do 17/12/1954). Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm.160, do 20 de xuño de 1957). 2.–Na visita de campo realizada para examinar o emprazamento das instalación, non se apreciou, nas fincas sometidas a expropiación, ningunha das limitacións á constitución da servidume indicadas no artigo 58 a) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.3.–No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, Resolvo: 1.–Conceder a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construcción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación de distribución eléctrica indicada.2.–A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir da data de ocupación dos terreos. A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos afectados, e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de Expropiación forzosa.3.–Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar ante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: As declaracións de conformidade relativas ó material ou equipo e as certificacións ou homologacións, se procede. Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbese, así como das regulamentacións e normas oportunas para a montaxe da instalación e posta a punto.4.–Esta autorización outórgase sen prexuízo de outras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 13 de marzo de 2017 Isidoro Martínez Arca Xefe Territorial da Coruña