16/07/2018 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 26 de xuño de 2018 pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cabana de Bergantiños (expediente IN407A 2018/10-1)

Resolución do 26 de xuño de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cabana de Bergantiños (expediente IN407A 2018/10-1) Expediente: IN407A 2018/10-1. Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: recuamento LMTS lugar de Neaño-Senda peonil AC-429. Concello: Cabana de Bergantiños. FEITOS 1. O 19 de xaneiro de 2018, o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25/10/2017). 3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.6. A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25/10/2017). 7. As características técnicas da instalación son as seguintes: – (Actuación núm.1) LMTS a 20 kV, de 36 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al, con orixe nos empalmes proxectados na LMTS CBA-804, no tramo entre o CT Neaño Plaza (Expte.428/07-15XDZY) e o CT Penedo (Expte.059/07-15XCNV), e final nos empalmes proxectados na LMTS CBA-804, no tramo entre o (Expte.428/07-15XDZY) e o CT Penedo (Expte.059/07-15XCNV). Retirarase o tramo correspondente de LMTS de 35 m e condutor RHV-240. – (Actuación núm.2) LMTS a 20 kV, de 36 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al, con orixe nos empalmes proxectados na LMTS CBA-804, no tramo entre o CT Penedo (Expte.059/07-15XCNV) e o CT As Redondas (Expte.153/10-15XJHJ), e final nos empalmes proxectados na LMTS CBA-804, no tramo entre o CT Penedo (Expte.059/07-15XCNV) e o CT As Redondas (Expte.153/10-15XJHJ). Retirarase o tramo correspondente de LMTS de 35 m e condutor RHV-240. O orzamento da instalación, segundo o proxecto, é de 27551,27 €. 8. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar ante esta Xefatura Territorial unha solicitude coa cal achegará a seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.  Un certificado do director da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2/10/2015), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 26 de xuño de 2018. El Kebira Manauta Dologa O xefe territorial da Coruña