21/05/2018 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 4 de maio de 2018 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2018/002-1)

Expediente: IN407A 2018/002-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: Retranqueo LMT DC SAD708/SAD709 Castro de Xaz. Concello: Oleiros 1 O 12 de xaneiro de 2018 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto non se someteu ao trámite de información pública segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203 do 25/10/2017). 3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión.6 Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203 do 25/10/2017). 7 As características técnicas da instalación son as seguintes: Retensado tramo liña de media tensión aérea DC SAD708/SAD709 entre apoios D2 e D3 (actuación nº1), a 15 kV., cunha lonxitude de 85 m., coa orixe no apoio D2 existente da LMT. DC (Expte.: 197/94) que forman as liñas SAD708 e SAD709, condutor tipo: PAS-120 mm2 Al (existente), e final no apoio D3 proxectado da LMT. DC (Expte.: 197/94) que forman as liñas SAD708 e SAD709. Retensado tramo liña de media tensión aérea DC SAD708/SAD709 entre apoios D6/1 e D7 (actuación nº2), a 15 kV., cunha lonxitude de 41 m., coa orixe no apoio D6/1 proxectado a intercalar na LMT. DC (Expte.: 197/94) que forman as liñas SAD708 e SAD709, condutor tipo: PAS-120 mm2 Al (existente), e final no apoio D7 existente da LMT. DC (Expte.: 197/94) que forman as liñas SAD708 e SAD709. Tramo liña de media tensión soterrada SAD708 (actuación nº1), a 15 kV., cunha lonxitude de 960 m., coa orixe no paso de aéreo a soterrado a realizar no apoio D3 proxectado que substitúe ao existente da LMT. DC (Expte.: 197/94) que forman as liñas SAD708 e SAD709, condutor tipo: RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al., e final no paso de soterrado a aéreo a realizar no apoio D6/1 proxectado a intercalar na LMT. DC (Expte.: 197/94) que forman as liñas SAD708 e SAD709. Tramo liña de media tensión soterrada SAD709 (actuación nº2), a 15 kV., cunha lonxitude de 960 m., coa orixe no paso de aéreo a soterrado a realizar no apoio D3 proxectado que substitúe ao existente da LMT. DC (Expte.: 197/94) que forman as liñas SAD708 e SAD709, condutor tipo: RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al., e final no paso de soterrado a aéreo a realizar no apoio D6/1 proxectado a intercalar na LMT. DC (Expte.: 197/94) que forman as liñas SAD708 e SAD709. Desmantelamento do tramo de liña aérea DC entre os novos apoios D3 e D6/1 proxectados. O orzamento da instalación segundo proxecto é de 171.411,43 €. 8 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 4 de maio de 2018 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña