12/11/2018 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 6 de novembro de 2018 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba (expediente: IN407A 2018/122-1)

Expediente: IN407A 2018/122-1. Promotor: Industrial Barcalesa, S. L. Denominación da instalación: LMT., LBT. e CST. Fontecada-Gandarela. Concello: Santa Comba.1 O 29 de xuño de 2018, a empresa promotora solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25 de outubro de 2017). 3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. A empresa promotora manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude.1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.6 A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25/10/2017). 7 As características técnicas da instalación son as seguintes:  CTeS (CT. e Seccionamento) Fontecada, en envolvente prefabricada, con trafo de 100 kVA en configuración 4L+1P, que realizará a función de seccionamento na LMTA. existente Liña Principal (LP) Babión-Catro Ventos (expediente: IN407A 1998/409-1) con dúas celas de entrada para as liñas que veñen do PF. Catro Ventos e do PF. Babión, unha cela de saída para a LMT. existente Derivación (DER) A Busto (Ordoeste) (expediente: 51.813) e outra cela de saída de reserva. Instalarase un CBT. para as RBT. que sairán do CTeS proxectado.  Entrada núm.1: LMTS. a 20 kV, de 24 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1X240) mm 2 Al, coa orixe no PA/S do apoio núm.: 19-20 (C-3000/16) proxectado, en substitución do HV-630/15 existente, en derivada coa (LP) Babión-Catro Ventos (expediente: IN407A 1998/409-1) que provén do PF. Catro Ventos que conecta a rede de distribución de Industrial Barcalesa, S. L. coa de Unión Fenosa Distribución, S. A., e rmate no CTeS proxectado.  Entrada núm.: 2: LMTS. a 20 kV, de 219,76 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1X240) mm 2 Al, coa orixe no PA/S proxectado en apoio núm.: 17-18 existente (HV-1600/13), en derivada da (LP) Babión-Catro Ventos (expediente: IN407A 1998/409-1) que provén do PF. Babión que conecta a rede de distribución de Industrial Barcalesa, S. L. coa de Unión Fenosa Distribución, S. A., e remate no CTeS proxectado.  Saída: LMTS. a 20 kV, de 24 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1X240) mm 2 Al, coa orixe no CTeS proxectado, establecendo a orixe da Derivada a Busto (expediente: 51813) e remate no paso A/S do apoio núm.: 19-20 proxectado (C-3000/16), en substitución do existente.  Retirada LMTA., de 20,92 m, entre os apoios existentes núms.: 17-18 e 18-19.  Retirada LMTA., de 35,93 m, entre os apoios existentes núms.: 19-20 e o apoio do CT. Laura Emilia Barrutieta Berrached. O orzamento da instalación, segundo o proxecto, é de 93 794,93 €. 8 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude coa cal achegará a seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.  Un certificado do/a director/a da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2 de outubro de 2015), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 6 de novembro de 2018 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña