04/06/2018 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 25 de maio de 2018, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Vedra e Boqueixón (expediente IN407A 2016/3013-1)

Resolución do 25 de maio de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Vedra e Boqueixón (expediente IN407A 2016/3013-1) Expediente: IN407A 2016/3013-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: Recuamento, polígono: 507, parcela: 5006 Portela Gande e Anexo 1. Concellos: Vedra e Boqueixón. FEITOS 1. O 9 de novembro de 2016, o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG do 26 de maio de 2017 e no BOP do 9 de maio de 2017.3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión 6. As características técnicas da instalación son as seguintes: – LMTA (Actuación n.º 1) a 20 kV, de 300 m, condutor tipo LA-110 Al, con orixe no apoio n.º 64 existente da LMT SNT-839 e final no apoio n.º 68 proxectado da LMT SNT-839 e se retensará o condutor existente nos catro vans afectados polo recuamento. – LMTA (Actuación n.º 2) a 20 kV, de 184 m, condutor tipo LA-30 Al, con orixe no apoio n.º 72-4 proxectado, na LMT a CT ‘Reboredo’ (15AH43), e final no apoio n.º 72-5 proxectado, na LMT a CT ‘Reboredo’ (15AH43) e se retensará o condutor existente no van afectado polo recuamento – LMTA (Actuación n.º 3) a 20 kV, de 93 m, condutor tipo LA-56 Al, con orixe no apoio n.º 73-5 proxectado, na LMT a CT ‘Forte II’ (15CHWT), e final no apoio n.º 73-6 proxectado, na LMT a CT ‘Forte’ (15CHWT) e se retensará o condutor existente no van afectado polo recuamento. – LMTS (Actuación n.º 1) a 20 kV, de 30 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al, con orixe nno apoio n.º 68 proxectado da LMT SNT-839 e final no CS proxectado – LMTS (Actuación n.º 2) a 20 kV, de 800 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al, con orixe no CS proxectado e final na LMT soterrada da SNT-839 – LMTS (Actuación n.º 3) a 20 kV, de 740 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al, con orixe no CS proxectado e final nno apoio n.º 72-4 proxectado da LMT a CT ‘Reboredo’ (15AH43) – LMTS (Actuación n.º 4) a 20 kV, de 1.450 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al, con orixe no CS proxectado e final nno apoio n.º 73-5 proxectado da LMT a CT ‘Forte II’ (15CHWT) – CS 4L con manobra exterior. O orzamento da instalación, segundo o proxecto, é de 237.564,91 €. 7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar ante esta Xefatura Territorial unha solicitude coa cal deberá achegar a seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede.  Un certificado do director da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2/10/2015), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 25 de maio de 2018. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña