27/04/2018 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 23 de abril de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cabanas (expediente IN407A 2017/150-1)

Expediente: IN407A 2017/150-1 Promotor: Sucesores de Rustam Watkins Fanne, S. L. Denominación da instalación: LMTS CT Noa Madera y CT Gaspar Luis Baladia Ordozgoiti. Concello: Cabanas FEITOS 1.–O 5 de outubro de 2017 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2.–O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG do 21 de decembro de 2017 e no BOP do 27 de novembro de 2017.3.–Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4.–Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1.–A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2.–O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3.–O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4.–O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5.–O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6.–As características técnicas da instalación son as seguintes: Centro de transformación interior “CT NOA MADERA”, en envolvente prefabricada de formigón, incluindo dúas celas de entrada/saída de liña motorizadas e unha cela de protección mediante fusibles para un transformador 15000V/400V de 160kVA., para servizos auxiliares e a conexión de rede de baixa tensión de distribución, no polígono de Vilar do Colo (Cabanas). Liña soterrada doble circuito a 15/20 kV, en condutor tipo RHZ1-2OL 3x (1x240) mm2 AI., de 7 metros de lonxitude, coa orixe e final na arqueta proxectada unha vez entre e saia nas celas de liña do cnetro de transormación proxectado. Cadro de BT. De 4 saídas e interruptor diferencial para conexión coa rede existente de baixa tensión. O orzamento da instalación segundo proxecto é de 28.269,92 €. 7.–No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1.–Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2.–A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3.–Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4.–Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 23 de abril de 2018 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña