01/06/2018 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 25 de maio de 2018, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2018/026-1)

Expediente: IN407A 2018/026-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: LMT. CT. RBT. Castro de Xaz. Concello: Oleiros FEITOS 1 O 2 de febreiro de 2018, o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto non se someteu ao trámite de información pública, segundo o artigo 38 da Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25/10/2017). 3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos ou, de ser o caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión.6 A Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm.203, do 25/10/2017). 7 As características técnicas da instalación son as seguintes: Liña de media tensión subterránea (actuación nº1), a 15 kV., cunha lonxitude de 2,344 km., coa orixe en empalmes proxectados na LMTS. SAD707, no tramo entre o CT. Santa Cruz Molino (Expte.: 2015/340-1) e a derivada ao CT. O Telleiro (Expte.: 51.151), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al., e final en empalmes proxectados na LMTS. SAD709 no tramo entre o CT. Avda. Venezuela (Expte.: 146/00) e o CT. Pezoca (Expte.: 2016/196-1). Liña de media tensión subterránea (actuación nº2), a 15 kV., cunha lonxitude de 2,265 km., coa orixe en empalmes proxectados a realizar na LMTS. SAD707 (obxecto do proxecto de recuamento de dicha liña o seu paso pola futura urbanización), no tramo entre o CT. Castro de Xaz, nº3 e Castro de Xaz, nº7 (ambos contemplados no proxecto do recuamento), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al., e final en empalmes proxectados a realizar na LMTS. SAD707 (obxecto do proxecto de recuamento de dicha liña o seu paso pola futura urbanización), no tramo entre o CT Castro de Xaz, nº7 (contemplado no proxecto do recuamento) e o CT. Rúa da Xenza (Expte.: 191/98). Centros de transformación prefabricados subterráneos, nº4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 13, cunha potencia de 250 kVA. cada un, e relación de transformación 15.000/400 V. Centro de transformación prefabricado subterráneo nº12, cunha potencia de 400 kVA., e relación de transformación 15.000/400 V.8 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar ante esta xefatura territorial unha solicitude coa cal achegará a seguinte documentación: As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipamento, e as certificacións ou homologacións, se procede. Un certificado do director da montaxe en que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houber, así como das regulamentacións e normas oportunas na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que sexan de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación, nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 2/10/2015), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 25 de maio de 2018 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña