15/11/2017 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 2 de novembro de 2017, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2017/110-1)

Expediente: IN407A 2017/110-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: Retranqueo LMT SAD – 707 Avenida Isaac Díaz Pardo, nº 55 Concello: Oleiros 1 O 28 de xuño de 2017 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG nº 168 do 5 de setembro de 2017 e no BOP nº 158 do 22 de agosto de 2017.3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6 As características técnicas da instalación son as seguintes: – Tramo liña de media tensión aérea SAD-707 (entre apoios nº28-2 e nº28-3) (actuación nº1), a 15 KV., cunha lonxitude de 71 m., coa orixe no apoio nº28-2 existente da LMT. SAD-707, no tramo entre o CT. Santa Cruz Molino (Expte.: 128/01) e a derivada o CT. O Telleiro (Expte.: 51.151), condutor tipo: LA-110 mm2 AI.(existente), e final no apoio nº28-3 proxectado da LMT. SAD-707, no tramo entre o CT. Santa Cruz Molino e a derivada ao CT. O Telleiro. – Tramo liña de media tensión aérea SAD-707 (entre apoios nº28-3/1 e nº28-4) (actuación nº2), a 15 KV., cunha lonxitude de 118 m., coa orixe no apoio nº28-3/1 proxectado da LMT. SAD-707, no tramo entre o CT. Santa Cruz Molino (Expte.: 128/01) e a derivada o CT. O Telleiro (Expte.: 51.151), condutor tipo: LA-110 mm2 AI.(existente), e final no apoio nº28-4 existente da LMT. SAD-707, no tramo entre o CT. Santa Cruz Molino e a derivada ao CT. O Telleiro. – Liña de media tensión soterrada a 15 KV., cunha lonxitude de 70 m., coa orixe no paso de aéreo a soterrado a realizar no apoio nº28-3 proxectado a intercalar na LMT. SAD-707, no tramo entre o CT. Santa Cruz Molino e a derivada o CT. O Telleiro, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 1x240 mm2 AI., e final no paso de soterrado a aéreo a realizar no apoio nº28-3/1 proxectado que substitúe ao existente da LMT. SAD-707, no tramo entre o CT. Santa Cruz Molino e a derivada ao CT. O Telleiro. O orzamento da instalación segundo o proxecto é de 19.046,18 €. 7 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 2 de novembro de 2017 Rodrigo Andres Ajero Chakroun territorial da Coruña