23/02/2017 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Administración Industrial
Resolución do 20 de febreiro de 2017 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello de Santiago de Compostela (Núm. exp.2016/2043-1

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que a seguir se cita: - Solicitante: Construcciones y Viales Kúpula, SL - Enderezo Social: Rúa da Xesta, 75 C, nave 71 – 15895 Ames - Título: Proxecto LMT, CS e CT de 1250 kVA edificio de vivendas, locales comerciais e garaxes - Situación: Rúa do Restollal, 32 Santiago de Compostela Liña de media tensión soterrada, con inicio na liña de distribución SNT804, entre os centros de transformación 15CJT3 Parquesar 2 e 15CLP7 CS Hipercor, condutor RHZ1 2OL 12/20kV 3(1x240mm2), lonxitude 3m Al, e remate no CS proxectado. Centro de seccionamento en edificio de obra civil soterrado compartido con de CT. Celas prefabricadas de entrada, saída e derivación con interrutores-seccionadores (24kV, 400A, 16 kA). Centro de transformación anexo ao CS, con celas prefabricadas de seccionamento, protección e medida (24 kV, 400A, 16kA) e un transformador de 1250kVA, refrixeración natural seco e relación 20kV/420V. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm.310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e de acordo coa Resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxia e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción (DOG núm.54), esta xefatura territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuizo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 112,115,121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas; sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 20 de febreiro de 2017 O xefe territorial Isidoro Martínez Arca