13/10/2017 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 4 de setembro pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2017/005-1)

Resolución do 4 de setembro da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente IN407A 2017/005-1) Expediente: IN407A 2017/005-1 Promotor: Hidroeléctrica de Laracha, S. L. Denominación da instalación: nova saída de liña Froxo-Proame Concello: A Laracha FEITOS 1. O 30 de setembro de 2017 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG n.º 65, do 3 de abril de 2017, e no BOP n.º 45, do 7 de marzo de 2017.3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6. As características técnicas da instalación son as seguintes: – LMTS a 15 kV, de 1,507 km, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3 (1x150 mm 2 Al), con orixe no CMD de Froxo (Expte. IN407A 2012/067) e final no apoio A/S proxectado no apoio existente da LMT Proame. Retirarase o paso A/S existente da LMTS procedente do CT Grupo Escolar (Expte. IN407A 2007/55-1), levando o condutor retirado á arqueta existente no pe do apoio, onde se conectará coa LMTS proxectada. Este treito discorrerá pola canzalización existente contemplada nos expedientes 296/2011, 583/07 e 193/94. – LMTS a 15 kV, de 206 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3 (1x150 mm 2 Al), con orixe no empalme coa LMTS procedente do CT Grupo Escolar (Expte. IN407A 2007/55-1) e final na nova cela de liña proxectada no CT existente ‘C\Francisco Kevin Moranchel Frances’ (Expte. IN407A 2007/55-1). – Cela de liña no CT existente ‘C\ Francisco Kevin Moranchel Frances’ (Expte. IN407A 2007/55-1). O orzamento da instalación segundo proxecto é de 236.736,29 €. 7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta Xefatura Territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 4 de setembro de 2017. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña