25/08/2017 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 10 de agosto de 2017 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santa Comba (expediente IN407A 2017/037-1)

Expediente: IN407A 2017/037-1 Promotor: Electra de Santa Comba, SL. Denominación da instalación: CTM Santa Catalina e LMTS de conexión a rede de distribución Concello: Santa Comba FEITOS O 2 de marzo de 2017 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG nº 113 do 15 de xuño de 2017 e no BOP nº 94 do 22 de maio de 2017.3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6 As características técnicas da instalación son as seguintes: LMTS (1) a 20 KV, de 78 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 3(1x240) mm2 Al, con orixe no apoio n.º 51 existente da LMT Santa Catalina-Randufe (Expte.: 27.949) e final no CTM proxectado. Substituirase o apoio por un de formigón vibrado. Desmantelamento dos últimos 77 m da LMT que conectan co CS Santa Comba SCC801) que se vai retirar. LMTS (2) a 20 KV, de 28 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 3(1x240) mm2 Al, con orixe no empalme a realizar na LMTS Santa Catalina-Grupo Escolar (Exte.: IN407A 2002/366-1) e final no CTM proxectado. LMTS (3) a 20 KV, de 207 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 3(1x240) mm2 Al, con orixe no CTM proxectado e final no apoio nº 1 da LMT Santa Catalina-Gúldris (EXpte.: 27.949). Substituirase o apoio por un de formigón vibrado. Desmantelamento dos últimos 150 m da LMTA que conectan co CS Santa Comba (SCC801) que se vai retirar. LMTS (4) a 20 KV, de 29 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 3(1x240) mm2 Al, con orixe no CTM proxectado e final no apoio nº 1 da LMT Santa Catalina-Francos (EXpte.: 27.949). Desmantelamento dos últimos 12 m da LMTA que conectan co CS Santa Comba (SCC801) que se vai retirar. LMTS (5) a 20 KV, de 212 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 3(1x240) mm2 Al, con orixe no CTM proxectado e final no apoio nº 1 da LMT Santa Catalina-Esmorede (EXpte.: 27.949). Substituirase o apoio por un de formigón vibrado. Desmantelamento dos últimos 183 m da LMTA que conectan co CS Santa Comba (SCC801) que se vai retirar. LMTS (6) a 20 KV, de 28 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1x240) mm2 Al, con orixe no CTM proxectado e final no empalme a realizar na LMTS Santa Catalina-Antes (Expte.: IN407A 2008/604-1). CTM Santa Catalina con envolvente prefabricada, cunha potencia de 100 KVA, unha relación de transformación de 20.000/400-230 V e configuración 2L+1P+4V+1M. Desmantelamento do CS Santa Comba (SCC801) e do CTC Santa Catalina (SCH070) e dos tramos de liñas substituidos. O orzamento da instalación segundo o proxecto é de 154.033,41 €. 7 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede. Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 10 de agosto de 2017 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña