01/06/2017 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 22 de maio de 2017, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Zas (expediente IN407A 2017/024-1)

Expediente: IN407A 2017/024-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: Retranqueo LMT VIM – 803 Lugar da Cacharosa. Concello: Zas.1 O 3 de febreiro de 2017 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG nº 66 do 4 de abril de 2017 e no BOP nº 53 do 20 de marzo de 2017.3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6 As características técnicas da instalación son as seguintes: - LMTA a 20 KV, de 5 m, condutor tipo LA-56 Al, con orixe no apoio n.º 64-3 proxectado a intercalar na liña VIM-803 (liña Laxe Neaño), antes da derivación ó CT Cacharosa 1 (15X562) a substituír e final no novo apoio n.º 64-4 proxectado, onde se instalará o novo CTI Cacharosa 1 proxectado, que substituirá ó pórtico existente. - LMTS a 20 KV, de 147 m, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 1x240 mm2 Al, con orixe no paso A/S do apoio n.º 64-3 proxectado a intercalar na liña VIM-803 (liña Laxe Neaño), antes da derivación ó CT Cacharosa 1 (15X562) a substituír, e final no paso A/S do apoio n.º 64-5 proxectado, que substitúe ó existente da LMT VIM-803, no tramo entre a derivada ó CT Cacharosa 1 (15X562) a substituír e o CT Cacharosa 2 (15X563). - Novo CTI Cacharosa 1 (15X562), cunha potencia de 160 KVA, unha relación de transformación de 20.000/400-230 V. O orzamento da instalación segundo proxecto é de 45.970,91 €. 7 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 22 de maio de 2017 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña