06/06/2017 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 22 de maio de 2017 pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2017/012-1)

Resolución do 22 de maio de 2017, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oleiros (expediente IN407A 2017/012-1) Expediente: IN407A 2017/012-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: retranqueo LMT SMC-722 Residencial Lamastelle. Concello: Oleiros. FEITOS 1. O 24 de xaneiro de 2017 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG n.º 69, do 7 de abril de 2017, e no BOP n.º 56, do 23 de marzo de 2017.3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6. As características técnicas da instalación son as seguintes:  Tramo liña de media tensión aérea SMC-722 (entre apoios n.º 41-3 e n.º 41-4), a 15 kV, cunha lonxitude de 105 m, coa orixe no apoio n.º 41-3 proxectado que substitúe ao existente da LMT SMC-722 (Expte.31.901), no tramo da derivación ao CT A Ferrala (Expte.91/09), condutor tipo: LA-56 mm 2 AI, e final no apoio n.º 41-4 existente da LMT SMC-722 (Expte.31.901), no tramo da derivación ao CT A Ferrala (Expte.91/09).  Tramo liña de media tensión aérea subterránea, a 15 kV, cunha lonxitude de 271 m, coa orixe no paso de aéreo a subterráneo proxectado a realizar no apoio n.º 41 existente da LMT SMC-722 (Expte.31.901), onde se realiza a derivación ao CT A Ferrala (Expte.91/09), condutor tipo: RHZ1-20L 12/20 kV 1x240 mm 2 AI, e final no paso subterráneo a aéreo a realizar no apoio n.º 41-3 proxectado que substitúe ao existente da LMT SMC-722 (Expte.31.901), no tramo da derivación ao CT A Ferrala (Expte.91/09). O orzamento da instalación segundo proxecto é de 35.680,12 €. 7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta Xefatura Territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 22 de maio de 2017. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña