18/07/2017 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 6 de xullo de 2017, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Ares (expediente IN407A 2017/051-1)

Expediente: IN407A 2017/051-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: Retranqueo MT en carretera DP-0402 Ares – Chanteiro. Concello: Ares.1 O 24 de marzo de 2017 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG nº 99 do 26 de maio de 2017 e no BOP nº 86 do 9 de maio de 2017.3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6 As características técnicas da instalación son as seguintes: - Desmontaxe tramo liña de media tensión aérea VDC-705 entre o CT Golmar (Expte.: 27.265) e o apoio nº 78 existente, a 15 kV, cunha lonxitude de 125 m, condutor tipo: LA-56 mm2 Al. - Retensado tramo liña de media tensión aérea VDC-705, a 15 kV, coa orixe entre o apoio nº 78 proxectado que substitúe ao existente no tramo entre o CT Golmar e a derivada ao CT Lubre (Expte.: 13.201), cunha lonxitude de 485 m, condutor tipo: LA-56 mm2 AI (existente), e final no apoio nº 81 existente entre o CT Golmar e a derivada ao CT Lubre. - Tramo liña de media tensión subterránea, a 15 kV, cunha lonxitude de 175 m, coa orixe no CT Golmar, condutor tipo RHZ1-2OL.12/20 kV 1x240 mm2 AI. E final no paso subterráneo a aéreo a realizar no apoio nº 78 proxectado que substitúe ao existente da LMT VDC-705, no tramo entre o CT Golmar e a derivada ao CT Lubre. O orzamento da instalación segundo proxecto é de 27.940,76 €. 7 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 6 de xullo de 2017 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña