01/02/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 14 de xaneiro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica en Narón (IN407A 2015/239-1)

Resolución do 14 de xaneiro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente IN407A 2015/239-1) Expediente: IN407A 2015/239-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: novo centro de reflexión Río do Pozo Concello: Narón FEITOS 1. O 13/08/2015 Unión Fenosa Distribución, S. A. solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG núm.194 do 09/10/2015 e no BOP núm.185 do 28/09/2015.3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6. As características técnicas da instalación son as seguintes: ● Centro de reflexión telecontrolado en edificio prefabricado de formigón manobra interior situado na r/ Bernardo Romero esquina con r/ Gonzalo Navarro, no polígono do Río do Pozo en Narón, con dous bloques de celas telecontroladas, o primeiro con tres celas de liña e o segundo con dúas celas separadas por unha cela de acoplamento de barras telecontroladas. ● Liña aérea CRN-719 entre os apoios n.º 9-1 e n.º 9/2 (futura RDP-705), retensado do condutor existente LA-110 mm 2 Al nunha lonxitude de 0,086 km coa orixe no apoio n.º 9/1 proxectado que substitúe ao existente e final no 9/2 existente. ● Liña aérea CRN-719 entre os apoios n.º 10 e n.º 11 (futura RDP-706), retensado do condutor existente LA-110 mm 2 Al nunha lonxitude de 0,068 km coa orixe no apoio n.º 10 proxectado que substitúe ao existente e final no 11 existente. ● Liña de media tensión subterránea CRN-719 CR Río do Pozo a 15 kV, cunha lonxitude de 0,061 km, en condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al coa orixe no paso aéreo subterráneo a realizar no apoio n.º 9 da LMT CRN-719 e final no CR Río do Pozo. ● Liña de media tensión subterránea CRN-719 (futura RDP-705) a 15 kV, cunha lonxitude de 0,045 km, en condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al coa orixe no CR Río do Pozo e final no paso aéreo subterráneo a realizar no apoio n.º 9/1 da LMT-CRN-719 (futura RDP-705). ● Liña de media tensión subterránea CRN-719 (futura RDP-706) a 15 KV, cunha lonxitude de 0,160 km, en condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al coa orixe no paso aéreo subterráneo a realizar no apoio n.º 10 proxectado da LMT-CRN-719 (futura RDP-706) e final no Río do Pozo. ● Liña de media tensión subterránea CRN-717B a CR Río do Pozo a 15 kV, cunha lonxitude de 0,028 km, en condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al coa orixe nos empalmes proxectados na LMTS CRN-717B, no tramo entre a Subestación de Cornide e o CS Cementara Río do Pozo e final no CR Río do Pozo proxectado (entrada e saída). O orzamento da instalación segundo proxecto é de 113.397,21 €. 7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción a dita instalación eléctrica.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta Xefatura Territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: ■ As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede. ■ Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 14 de xaneiro de 2016. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial de A Coruña