04/10/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 26 de setembro de 2016, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Culleredo (expediente IN407A 2016/492-1)

Expediente: IN407A 2016/492-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: Retranqueo LMT SMC-705, lugar das Catas – Almeiras. Concello: Culleredo 1 O 26 de abril de 2016 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG do 16 de xuño de 2016 e no BOP do 3 de xuño de 2016.3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6 As características técnicas da instalación son as seguintes: Retensado da liña de media tensión SMC-705 (actuación nº 1), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,079 km, coa orixe no apoio nº 11 existente da LMT SMC-705 (expediente 10,072), no tramo entre o CT Rafael Dieste (expediente 398/05) e o CT As Catas (expediente 350/09), condutor tipo Pigeon/99,22 mm2 Al (condutor existente) e final en apoio nº 12 proxectado a intercalar na LMT SMC-705 (expediente 10.072), no tramo entre o CT Rafael Dieste (expediente 398/05) e o CT As Catas (expediente 350/09). Retensado da liña de media tensión SMC-705 (actuación nº 2), a 15 kV, cunha lonxitude de 0,116 km, coa orixe no apoio nº 15 proxectado que substitúe o existente da LMT SMC-705 (expediente 10.072), no tramo entre o CS Aeroporto, a deixar sen servizo, e a derivada ao CT particular Archivo 2000, condutor tipo Pigeon/99,22 mm2 Al (condutor existente) e final en apoio nº 16 existente da LMT SMC-705 (expediente 10.072), no tramo entre o CS Aeroporto, a deixar sen servizo, e a derivada ao CT particular Archivo 2000. Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 15 kV, cunha lonxitude de 0,557 km, coa orixe no paso de aéreo a subterráneo a realizar no apoio nº 12 proxectado a intercalar na LMT SMC-705 (expediente 10.072), no tramo entre o CT Rafael Dieste (expediente 398/05) e o CT As Catas (expediente 350/09), en condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al, e final en paso de subterráneo a aéreo, a realizar no apio nº 15 proxectado que substitúe o existente da LMT SMC-705 (expediente 10.072), no tramo entre o CS Aeroporto, a deixar sen servizo, e a derivada ao CT particular Archivo 2000, despois de realizar entrada e saída no CT As Catas (expediente 350/09). O orzamento da instalación segundo proxecto é de 93.716,87 €. 7 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1000, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 26 de setembro de 2016 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña