11/11/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 2 de novembro de 20165 pola que se concede a autorización administrativa previa, de construcción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica en Abegondo (IN407A 2015/193-1)

Resolución do 2 de novembro de 20165, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construcción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Abegondo (expediente IN407A 2015/193-1) Expediente: IN407A 2015/193-1 Promotor: Unión Distribuidores Electricidad, S. A. (UDESA). Instalación: centro de seccionamento e manobra Vizoño e liñas de interconexión (Abegondo). Concello: Abegondo FEITOS 1. O 19 de xuño de 2015 o promotor solicitou a autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción e a declaración de utilidade pública da instalación de distribución eléctrica indicada.2. Características técnicas: – 1. Instalación e montaxe do Centro de Seccionamento e Manobra Vizoño, de tipo interior en edificio de uso exclusivo, a partir dun local xa existente, antigo centro de transformación, que será reformado para adecualo ao seu novo uso, incluíndo 4 celas de media tensión de entrada/saída de liñas, motorizadas, todas elas con illamento e corte en SF6. – 2. Dous tramos de liña subterránea de media tensión simple circuíto, interconexión desde o apoio existente AP1 da LMTA ao CTI Beche (expte 51.943) e da LMTA en proxecto, co CSM Vizoño en proxecto, con condutores unipolares de aluminio e illamento seco tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x240 kAl+ H16), de 18 metros de lonxitude para cada un dos circuítos. – 3. Dous tramos de liña subterránea de media tensión simple circuíto, interconnexión desde o apoio existente AP0 da apertura da actual LMT Vilacoba Vizoño-CTI Fontela Abegondo (expte IN407A 2005/511), co CSM Vizoño en proxecto, con condutores unipolares de aluminio e illamento secto tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x240 kAl+H16), de 45 metros de lonxitude para cada un dos circuítos. – 4. Construcion de liña aérea de media tensión 20 kV, enlace CT Castromaior coa LMTA ao CTI Beche, mediante condutor de aliaxe de aluminio recuberto con plástico XLPE, designado como CCX 55-AL3 24 kV segundo a UNE-EN 50397-1, de 1.493 m de lonxitude.3. O proxecto someteuse ó trámite de información pública mediante resolución publicada nos seguintes medios: – Resolución información pública: 29 de setembro de 2015. – DOG: 4 de novembro de 2015. – BOP: 19 de outubro de 2015. – Xornal “La Voz de Galicia”: 15 de novembro de 2015. – Taboleiro de anuncios do concello: Segundo certificado municipal do 16 de decembro de 2015. Ó mesmo tempo realizáronse notificacións individuais ós titulares que figuran na relación de bens e dereitos afectados. Por medio dun anuncio desta Domingo Francisco Franklin Enrique Voronina Dawes do 4 de marzo de 2016 (publicado no BOE do 27 de abril de 2016) notificouse aos interesados descoñecidos de conformidade co disposto no artigo 59,5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.4. Durante o período no que se someteu ó trámite de información pública foron presentadas as seguintes alegacións.  Paola Michelle Flujas Juanola, mediante escrito do 12 de novembro de 2015, solicita que se modifique o trazado alegando en síntese o seguinte:  Que a liña atravesa a finca na súa totalidade.  Moise Edgley Loos, mediante escrito do 6 de novembro de 2015, solicita que se modifique o trazado alegando en síntese o seguinte:  Que non son instalacións de utilidade pública senón de negocios privados.  Que lle vai xerar prexuízos que entende que non son necesarios.  Que existe un proceso de concentración parcelaria que vai cambiar aos titulares das parcelas afectadas.  Ann Marie Mimenza Moniz, mediante escrito do 9 de novembro de 2015, solicita que se cambie a titularidade da finca n.º 21 do proxecto alegando en síntese o seguinte:  Que a anterior titular faleceu e el é o novo adxudicatario dos bens.  Jean Franco Tornil Keenan e Candelaria Pino Delemus Gomez Trenor, mediante escrito do 23 de decembro de 2015, solicitan que se cambie a titularidade das fincas (parcelas 403 e 404 do polígono 37 de Abegondo) e as superficies afectadas polo proxecto e que se desestime a alegación presentada por Jean Franco Tornil Keenan o día 12 de novembro de 2015 alegando en síntese o seguinte: Existencia de erros no rexistro e cartografía catastral. Destas alegacións déuselle traslado ó promotor que contestou: – Escrito de data 30 de novembro de 2015, no que se valoran as alegacións presentadas por Moise Edgley Loos, no que en síntese manifesta o seguinte: Que o artigo 54 da Lei 24/2013 do Sector Eléctrico “Decláranse de utilidade pública as instalacións eléctricas de xeración, transporte e distribución de enerxía eléctrica.” e ao ser unha instalación de distribución é de utilidade pública. Que a liña foi deseñada do modo mais eficaz dende o punto de vista técnico, baixo o criterio de UDESA que é a quen lle corresponde determinar o deseño das súas instalacións. Que non propón un trazado alternativo que cumpra coas esixencias do artigo 161 do RD 1955/2000. Que as afeccións individuais sobre cada parcela serán concretadas no levantamento de actas previas á ocupación. Que o dono do predio servinte poderá solicitar o cambio de trazado da liña, se non existen dificultades técnicas, correndo ao seu custo os gastos da variación, segundo o artigo 153 do RD 1955/2000. – Escrito de data 21 de decembro de 2015, no que se valoran as alegacións presentadas por Ann Marie Mimenza Moniz, no que en síntese manifesta o seguinte: Que a Lei de Expropiación Forzosa esixe que as actuación expropiatorias se entenda con aqueles titulares dos ben e dereitos que como tales aparezan en rexistros públicas que produzan presución de titularidade, que só pode ser destruida xudicialmente ou, que no seu defecto, a quen apareza con tal caracter nos rexistros fiscais. Este non é o caso. De todas formas no momento de levantamento de actas previas á ocupación poderán aportar toda a documentación acreditativa da titularidade. – Escrito de data 26 de xaneiro de 2016, no que se valoran as alegacións presentadas por Jean Franco Tornil Keenan e Candelaria Pino Delemus Gomez Trenor, no que en síntese manifesta o seguinte: Que debe aterse ao contido do rexistro catastral, se ben ten en conta a solicitude de modificación. De todas formas no momento de levantamento de actas previas á ocupación poderán aportar toda a documentación acreditativa da titularidade.5. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.6. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. Lexislación de aplicación: – Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015). – Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público (BOE núm.236, do 02/10/2015). – Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm.310, do 27/12/2013). – Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm.310, do 27/12/2000). – Real Decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalación eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm.68, do 19/03/2008). – Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalación eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm.139, do 09/06/2014). – Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión (BOE núm.224, do 18/09/2002). – Real Decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas (BOE núm.246, do 14/10/1982). – Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalación eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm.34, do 16 de febreiro de 2001). – Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia (DOG núm.194, do 09/10/2015). – Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm.232 do 04/12/2015). – Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm.351, do 17/12/1954). – Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm.160, do 20 de xuño de 1957). 2. Na visita de campo realizada para examinar o emprazamento das instalación, non se apreciou, nas fincas sometidas a expropiación, ningunha das limitacións á constitución da servidume indicadas no artigo 58 a) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.3. En relación coas alegacións formuladas e coas manifestacións do promotor, cómpre sinalar: – Non procede atender a solicitude realizada por Moise Edgley Loos polo seguinte: Non se apreciou ningunha das limitacións á constitución da servidume indicadas no artigo 58 a) da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do sector eléctrico nas fincas afectadas pola expropiación. – Respecto as solicitudes realizadas por Ann Marie Mimenza Moniz, Jean Franco Tornil Keenan e Candelaria Pino Delemus Gomez Trenor, así como a terceira de Moise Edgley Loos: As cuestións relativas á titularidade poderán alegarse e reflectirse na acta previa á ocupación no suposto de que, non chegando as partes a un acordo amigable, iníciese e tramítese o procedemento expropiatorio.4. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, Resolvo: 1. Conceder a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construcción e a declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación de distribución eléctrica indicada.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir da data de ocupación dos terreos. A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos afectados, e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de Expropiación forzosa.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar ante esta Xefatura Territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: – As declaracións de conformidade relativas ó material ou equipo e as certificacións ou homologacións, se procede. – Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbese, así como das regulamentacións e normas oportunas para a montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta autorización outórgase sen prexuízo de outras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 2 de novembro de 2016. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña