18/03/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 4 de marzo de 2016 pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente IN407A 2015/590-1)

Resolución do 4 de marzo de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente IN407A 2015/590-1) Expediente: IN407A 2015/590-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: LMTS e CCTT SUNP11 – Castiñeiriño. Concello: Santiago de Compostela. FEITOS 1. O 23 de novembro de 2015 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG do 8 de febreiro de 2016 e no BOP do 27 de xaneiro de 2016.3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6. As características técnicas da instalación son as seguintes: – Liña de media tensión subterránea, a 20 kV, cunha lonxitude de 0,100 km, coa orixe na entrada e saída na LMT SNT801 entre o CT 15CHFY Souto Paz CT1 (Expte.057/08) e o CT 15 SJGH Virxe Branca CT1 (Expte.054/11), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al, e final no novo CT n.º 1 proxectado. – Liña de media tensión subterránea, a 20 kV, cunha lonxitude de 0,240 km, coa orixe na entrada e saída na LMT SNT801 entre o CT 15SJGH Virxe Branca CT1 (Expte.054/11) e o CT 15SJGC Costantino Limia CT2 (Expte.054/11), condutor tipo RHZ1-20L 12/20 dV 1x240 mm 2 Al, e final no novo CT n.º 2 proxectado. – Centros de transformación prefabricados subterráneos, CT1 e CT2, cunha potencia de 400 kVA cada un, e unha relación de transformación de 20.000/400 V. O orzamento da instalación segundo proxecto é de 106.911,99 €. 7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación eléctrica denominada LMTS e CCTT SUNP11-Castiñeiriño.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta Xefatura Territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1000, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 4 de marzo de 2016. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña