30/08/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 16 de agosto de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica en Santiago de Compostela (IN407A 2016/010-1)

Expediente: IN407A 2016/010-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución Denominación da instalación: Retranqueo LMTS CT Galeras (Expediente 7269) Concello: Santiago de Compostela FEITOS 1 O 12 de xaneiro de 2016 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG nº 73 do 18 de abril de 2016 e no BOP nº 64 del 06 de abril de 2016.3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6 As características técnicas da instalación son as seguintes: –Liña de media tensión subterránea (actuación nº 1), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,016 km, coa orixe na LMTS existente entre o CT Galeras (expediente 7269) e o CT Galiven (expediente 151/94), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en cela de liña do CT/CR proxectado. –Liña de media tensión subterránea (actuación nº 2), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,016 km, coa orixe na LMTS existente entre o CT Galeras (expediente 7269) e a Subestación San Caetano, condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en cela de liña do CT/CR proxectado. –Liña de media tensión subterránea (actuación nº 3), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,016 km, coa orixe na LMTS existente entre o CT Galeras (expediente 7269) e o CT Casas Novas (expediente 21103), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en cela de liña do CT/CR proxectado. –Liña de media tensión subterránea (actuación nº 4), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,016 km, coa orixe na LMTS existente entre o CT Galeras (expediente 7269) e o CT Ribeira de San Lorenzo (expediente 302/01), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en cela de liña do CT/CR proxectado. –Liña de media tensión subterránea (actuación nº 5), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,016 km, coa orixe na LMTS existente entre o CT Galeras (expediente 7269) e o CT Vidán (expediente 29417), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en cela de liña do CT/CR proxectado. –Liña de media tensión subterránea (actuación nº 6), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,045 km, coa orixe na LMTS existente entre o CT Galeras (expediente 7269) e o CT Galeras, 34 (expediente 140/04), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en cela de liña do CT/CR proxectado. –Liña de media tensión subterránea (actuación nº 7), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,045 km, coa orixe na LMTS existente entre o CT Galeras (expediente 7269) e o CT San Clemente (expediente 24525), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en cela de liña do CT/CR proxectado. –Liña de media tensión subterránea (actuación nº 8), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,045 km, coa orixe na LMTS existente entre o CT Galeras (expediente 7269) e o CT Rúa das Hortas, nº 7A (expediente 394/04), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en cela de liña do CT/CR proxectado. –Liña de media tensión subterránea (actuación nº 9), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,045 km, coa orixe na LMTS existente entre o CT Galeras (expediente 7269) e o CT Oblatas, nº 18 (expediente 17/04), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en cela de liña do CT/CR proxectado. –Centro de transformacion /reparto, non prefabricado, cunha potencia de 630 kVA, e unha relación de transformación de 20.000/400-230 V. O orzamento da instalación segundo proxecto é de 116.441,22 €. 7 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: –As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede. –Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1000, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 16 de agosto de 2016 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña