11/03/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 1 de marzo de 2016, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construcción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ferrol (IN407A 2015/169-1)

Expediente: IN407A 2015/169-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Instalación: Retranqueo LMTS. SMR-712/SMR-713, Rúa Instituto e Anexo 1. Concello: Ferrol 1 O 11/06/2015 o promotor solicitou a autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción e a declaración de utilidade pública da instalación de distribución eléctrica indicada.2 Características técnicas: - Liña de media tensión soterrada SMR-712, Rúa Instituto, a 15 kV, cunha lonxitude de 0,435 km, coa orixe en empalmes proxectados coa LMTS. SMR-712, no tramo entre a subestaión de Santa Marina (expediente 18352) e o CT Instituto (expediente 11297), en condutor RHZ1-2OL-12/20 kV 1x240 mm2 Al, e final en cela de liña existente no CT Instituto (expediente 11297). - Liña de media tensión soterrada SMR-713, Rúa Instituto, a 15 kV, cunha lonxitude de 0,421 km, coa orixe en empalmes proxectados coa LMTS. SMR-713, no tramo entre a subestación Santa Marina (expediente 18352) e o CT Estación (expediente 30326), en condutor RHZ1-2OL-12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en empalmes proxectado coa LMTS. SMR-713, no tramo entre a subestación de Santa Marina (expediente 18352) e o CT Estación (expediente 30326). - Desmontaxe cuádruple circuíto a retirar liñas SMR-712 e SMR-713, a 15kV, cunha lonxitude de 0,402 km, coa orixe no apoio nº 1 de celosía metálica existente do cuádruple circuíto que forman as liñas SMR-712, SMR-713 e outras dúas liñas sen servizo, no tramo de saída da subestación de Santa Marina (expediente 18352), condutor tipo LA-110 mm2 Al, e final no apoio nº 6 de celosía metálica existente do cuádruple circuíto que forman as liñas SMR-712, SMR-713 e outras dúas liñas sen servizo, situado fronte ao CT Instituto (expediente 11297), alimentado pola SMR-712.3 O proxecto someteuse ó trámite de información pública mediante resolución publicada nos seguintes medios: - Resolución información pública: 04/09/2015. - DOG: 29/09/2015. - BOP: 17/09/2015. - Xornal “La Voz de Galicia”: 17/11/2015. - Taboleiro de anuncios do concello: Dilixencia do secretario municipal do 06/10/2015. Ó mesmo tempo realizáronse notificacións individuais ós titulares que figuran na relación de bens e dereitos afectados. Por medio de anuncio da Xefatura Territorial da Coruña do 03/12/2015, publicado no DOG do 22/12/2015 e BOE do 14/01/2016, notificouse ós interesados descoñecidos, ausentes ou con enderezo descoñecido, de conformidad co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común. No certificado de exposición pública do concello indícase que non se formularon alegacións.4 Durante o período no que se someteu ó trámite de información pública non foron presentadas alegacións.5 Solicitouse o preceptivo informe ós seguintes organismos. - Concello de Ferrol: Consta informe aceptado polo promotor. - ADIF: Consta informe favorable aceptado polo promotor.6 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a dita solicitude. Consideracións legais e técnicas.1 Lexislación de aplicación: - Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, (BOE núm.285, do 27/11/1992), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm.16, do 19/01/1999, e BOE núm.30, do 04/02/1999). - Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm.310, do 27/12/2013). - Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm.310, do 27/12/2000). - Real Decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalación eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm.68, do 19/03/2008). - Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalación eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm.139, do 09/06/2014). - Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión (BOE núm.224, do 18/09/2002). - Real Decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas (BOE núm.246, do 14/10/1982). - Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalación eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm.34, do 16 de febreiro de 2001). - Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia (DOG núm.194, do 09/10/2015). - Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG núm.232 do 04/12/2015). - Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm.351, do 17/12/1954). - Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm.160, do 20 de xuño de 1957). 2 Na visita de campo realizada para examinar o emprazamento das instalación, non se apreciou, nas fincas sometidas a expropiación, ningunha das limitacións á constitución da servidume indicadas no artigo 58 a) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.3 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, Resolvo: 1 Conceder a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construcción e a declaración de utilidade pública da instalación de distribución eléctrica.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir da data de ocupación dos terreos. A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens e de adquisición dos dereitos afectados, e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de Expropiación forzosa.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar ante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: - As declaracións de conformidade relativas ó material ou equipo e as certificacións ou homologacións, se procede. - Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbese, así como das regulamentacións e normas oportunas para a montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta autorización outórgase sen prexuízo de outras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, (BOE núm.285, do 27/11/1992), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm.10, do 14/01/1999), sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 1 de marzo de 2016. Gaudiosa Shi Lumbier Territorial da Coruña