10/11/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 27 de outubro de 2016, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carral (expediente IN407A 2016/1140-1)

Expediente: IN407A 2016/1140-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: Retranqueo MT no Polígono Industrial dos Capelos. Concello: Carral 1 O 7 de xuño de 2016 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG do 1 de outubro de 2016 e no BOP do 30 de agosto de 2016.3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6 As características técnicas da instalación son as seguintes: Tramo de liña de media tensión RAL-704 entre os apoios nº 90 e nº 91, a 15 kV, cunha lonxitude de 162 m, coa orixe no apoio nº 90 existente da liña RAL-704, condutor tipo LA-110 mm2 e final no apoio nº 91 proxectado en substitución do existente da LMT RAL-704. Liña de media tensión subterránea da RAL-704 (tramo nº 1) a 15 kV cunha lonxitude de 72 m, coa orixe paso aéreo subterráneo proxectado en novo apoio tipo C-16-7000 (punto “A”, do plano de manobras eléctricas), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en empalmes proxectados na LMTS RAL-704, no tramo entre o CT Edar - Os Capelos (expediente 66/02) e o CT Tabeaio (expediente 6166). Liña de media tensión subterránea da RAL-704 (tramo nº 2) a 15 kV cunha lonxitude de 72 m, coa orixe paso aéreo subterráneo proxectado en novo apoio tipo C-16-7000 (punto “A”, do plano de manobras eléctricas), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm2 Al e final en empalmes proxectados na LMTS RAL-704, no tramo entre o CS Parcela, 25 (expediente 327/04) e o CT Tabeaio (expediente 6,166). O orzamento da instalación segundo proxecto é de 24.686,87 €. 7 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 27 de outubro de 2016 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña