17/11/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 9 de novembro de 2016 pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de A Coruña (expediente IN407A 2016/1141-1)

Resolución do 9 de novembro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de A Coruña (expediente IN407A 2016/1141-1) Expediente: IN407A 2016/1141-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: retranqueo LMT GRN-738 Rúa Pasteur - Polígono da Grela. Concello: A Coruña FEITOS 1. O 7 de xuño de 2016 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG do 31 de agosto de 2016 e no BOP do 12 de agosto de 2016.3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6. As características técnicas da instalación son as seguintes:  Desmantelamento tramo liña de media tensión GRN-738 a 15 kV, cunha lonxitude de 335 m, coa orixe no apoio n.º 6 existente da LMT GRN-738, no tramo entre o CT Gutemberg, n.º 2 (expediente 18/94) e a derivada ao CT Rúa Pasteur - Opel (expediente 52.798), condutor tipo LA-110 mm 2 (a retirar) e final no CT Solórzano - Bens (expediente 30.754).  Liña de media tensión subterránea a 15 kV cunha lonxitude de 385 m, coa orixe no paso aéreo a subterráneo a realizar en apoio de celosía n.º 6 existente da LMT GRN-738, no tramo entre a derivada ao CT Gutemberg 2 (expediente 18/94) e a derivada ao CT Rúa Pasteur - Opel (expediente 52.798), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al e final en cela de liña existente no CT Solórzano - Bens (expediente 30.754), despois de realizar entrada e saída no CT Rúa Pasteur - Opel (expediente 52.798) a reformar e no CS Ipasa Bens (proxectado).  Reforma centro de tranformación Rúa Pasteur - Opel (expediente 52.798), coa instalacion dun novo conxunto de celas modulares 2L + 1P con corte en SF6, que substituirán o conxunto de celas actuais.  Novo centro de seccionamento Ipasa-Bens, tipo 3L prefabricado compacto manobra exteriror. O orzamento da instalación segundo proxecto é de 94.539,05 €. 7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta Xefatura Territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interporse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ó da notificación ou publicación nos termos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas (BOE núm.236, do 02/10/2015), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 9 de novembro de 2016 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña