26/07/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 12 de xullo de 2016, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Coruña (expediente IN407A 2016/017-1)

Expediente: IN407A 2016/017-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: LMTS CT Parque Ofimático. Concello: A Coruña 1 O 21 de xaneiro de 2016 o promotor solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG do 26 de febreiro de 2016 e no BOP do 16 de febreiro de 2016.3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6 As características técnicas da instalación son as seguintes: Liña de media tensión subterránea (nº 1), a 15 kV, cunha lonxitude de 4,528 km, coa orixe en cela de liña existente na Subestación de Eirís, condutor tipo RHZ1-20 L(S) 12/20 kV 1X240 mm2 Al e RHZ1-20L 12/20 kV 1x240 mm 2 Al, e final en cela de liña no CT Servizo nº 2 Parque ofimático proxectado, despois de realizar entrada e saída nos centros Servizo nº 1 e Servizo nª 4 proxectados. Liña de media tensión subterránea (nº 2), a 15 kV, cunha lonxitude de 3,335 km, coa orixe en cela de liña existente na Subestación de Eirís, condutor tipo RHZ1-20 L(S) 12/20 kV 1X240 mm 2 Al e RHZ1-20L 12/20 kV 1x240 mm2 Al, e final en cela de liña no CT Servizo nº 2 Parque ofimático proxectado, despois de realizar entrada e saída no centro Servizo nº 3 proxectado. Liña de media tensión subterránea (nº 3), a 15 kV, cunha lonxitude de 2,763 km, coa orixe en cela de liña existente na Subestación de Eirís, condutor tipo RHZ1-20 L(S) 12/20 kV 1X240 mm 2 Al e RHZ1-20L 12/20 kV 1x240 mm2 Al, e final en cela de liña no CT Servizo nº 2 Parque ofimático proxectado. Liña de media tensión subterránea conexión con EIR-712, A 15 kV, cunha lonxitude de 0,316 km, coa orixe en empalmes proxectados na LMTS EIR-712 (expediente 400/15-1), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240 mm 2 Al, e final no CT Servizo nº 2 Parque ofimático proxectado (entrada e saída). Centro de transformación prefabricado nº 1, cunha potencia de 630 kVA e unha relación de transformación de 15.000/400-230 V. Centros de transformación prefabricados nº 2, 3 e 4, cunha potencia de 250 kVA e unha relación de transformación de 15.000/400-230 V. O orzamento da instalación segundo proxecto é de 1.649.879,16 €. 7 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación de distribución eléctrica indicada.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación:  As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede.  Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1000, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 12 de xullo de 2016 Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña