05/02/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 12 de xaneiro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, da autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica en Fene (IN407A 2015/249-1)

Resolución do 12 de xaneiro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Fene (expediente IN407A 2015/249-1) Expediente: IN407A 2015/249-1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: retranqueo LMTS CTC RBT Perlío - Campo Festa Concello: Fene FEITOS 1. O 24/08/2015 Unión Fenosa Distribución S, A. solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG núm.197 do 15/10/2015 e no BOP núm.189 do 02/10/2015.3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6. As características técnicas da instalación son as seguintes: ● Reforma do centro de transformación Avda. de Tarrío tipo prefabricado de manobra exterior, transformador existente de 630 kVA, relación de transformación de 15000/400 V, substitúese o conxunto de celas por un novo conxunto 3L+1P e se instalan unha ampliación para o cadro de BT. ● Demolición de caseta de ladrillo e desmontaxe de transformador existente do CT Perlío Campo Festa (Expte.6976). ● Primeiro tramo de liña de media tensión soterrada a 15 kV, cunha lonxitude de 0,057 KM, en condutor RHZ-20L 12/20 kV 1X240 mm 2 Al, coa orixe en la cela de liña a instalar no CT Avda. de Tarrío (Expte.247/07) e final nos empalmes a realizar na LMTS ASN – 706 no tramo entre o CT Perlío Campo da Festa (Expte.6976) a retirar e o CT Eduardo Neira (Expte.480/06). ● Segundo tramo de liña de media tensión soterrado a 15 kV, cunha lonxitude de 0,057 km, en condutor RHZ-20L 12/20 kV 1X240 mm 2 Al, coa orixe na cela de liña a instalar no CT Avda. de Tarrío (Expte.247/07) e final nos empalmes a realizar na LMTS ASN-706 no tramo entre o CT Perlío-Campo Festa (Expte.6976) a retirar e o CT Perlío (Expte.290/02). O orzamento da instalación segundo proxecto é de 25.250,5 €. 7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción a dita instalación eléctrica.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta Xefatura Territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: ■ As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede. ■ Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 12 de xaneiro de 2016. Isidoro Martínez Arca Xefe territorial da Coruña