21/09/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Administración Industrial
Resolución do 9 de setembro de 2015 da Xefatura Territorial de A Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de Sada (Núm. Expte. IN407A 2015/136-1)

Resolución do 9 de setembro de 2015 da Xefatura Territorial de A Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de SADA (Núm. Expte. IN407A 2015/136-1). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que a seguir se cita: – Solicitante: Supervisión e Control, S. A. – Enderezo social: Rúa Enrique Mariñas Romero, 36-1.º, 15168 A Coruña. – Denominación: LMTS, CS e CT de 630 kVA. – Situación: Estrada N-VI, km 582 - Espíritu Santo. – Descricións técnicas: LMTS 15 kV baixo tubo. Tramo 1: enlace entre o punto de entronque compañía distribuidora e CS proxectado. Dúas ternas RHZ1-2OL 12/20 kV 1X240 mm 2 Al; 0,012 km. Tramo 2: enlace entre o CS e o CT proxectados. Unha terna RHZ1-2OL 12/20 kV 1X95 mm 2 Al; 0,159 km. CS: Ormazábal, 3 celas de liña. CT de 630 kVA, relación de transformación 15.000/400 V, Ormazábal, refrixeración natural en baño de aceite mineral. Cela de entrada/saída, cela de remonte, cela de proteción e cela de medida. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm.310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e de acordo coa Resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxia e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción (DOG núm.54), esta Xefatura Territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuizo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 110, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común(modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro); sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 9 de setembro de 2015. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca