29/07/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 17 de xullo de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Culleredo (Expte. IN407A 2015/118-1)

Resolución do 17 de xullo de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Culleredo (Expte. IN407A 2015/118-1) Expediente: IN407A 2015/118-1. Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: modificado 2 retranqueo LMT en Tarrío-Finca Torrente (Expte.2007/07). Concello: Culleredo. FEITOS 1. O 15/04/2015 Unión Fenosa Distribución, S. A. solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG núm.100, do 29/05/2015, e no BOP núm.91, do 18/05/2015.3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión.6. As características técnicas da instalación son as seguintes: ● Tramo liña de media tensión aérea a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,021 km, coa orixe no apoio n.º 65 proxectado a intercalar na LMT SBN-717B, no tramo entre a derivada ao CT Tarrío II (Expte.498/08) e a derivada ao CT Escolas Culleredo (Expte.27.398), condutor tipo LA56 mm 2 Al, e final no apoio n.º 65-1 proxectado a intercalar na LMT SBN-717B, no tramo da derivada ao CT Escolas Culleredo (Expte.27.398). ● Liña de media tensión soterrada a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,116 km, coa orixe no apoio n.º 65 proxectado a intercalar na LMT SBN-717B, no tramo entre a derivada ao CT Tarrío II (Expte.498/08) e a derivada ao CT Escolas Culleredo (Expte.27.398), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 1x240mm 2 Al, e final no apoio n.º 65/1 proxectado a intercalar na LMT. SBN-717B, no tramo da derivada ao CT Escolas Culleredo (Expte.27.398) e a derivada ao CT Liñares (Expte.30.816) ● Retirada do tramo de liña aérea obxecto do recuamento. O orzamento da instalación segundo proxecto é de 23.088,29 €. 7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á dita instalación eléctrica.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta Xefatura Territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: ■ As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede. ■ Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 17 de xullo de 2015. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca