19/10/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 29 de setembro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, de información pública da autorización administrativa previa, construción e declaración de utilidade pública, dunha instalación eléctrica en Abegondo (IN407A 2015/193-1)

Resolución do 29 de setembro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Abegondo (Núm. Expte.: IN407A 2015/193-1) Núm. Expte.: IN407A 2015/193-1. Solicitante: UDESA, S. A. Denomominación: centro de seccionamento e manobra Vizoño e liñas de interconexión. Concello: Abegondo Características técnicas: 1. Instalación e montaxe do centro de seccionamento e manobra Vizoño, de tipo interior en edificio de uso exclusivo, a partir dun local xa existente, antigo centro de transformación, que será reformado para adecualo ao seu novo uso, incluíndo 4 celas de media tensión de entrada/saída de liñas, motorizadas, todas elas con illamento e corte en SF6.2. Dous tramos de liña subterránea de media tensión simple circuíto, interconexión desde o apoio existente AP1 da LMTA ao CTI BECHE (Expte.51.943) e da LMTA en proxecto, co CSM Vizoño en proxecto, con condutores unipolares de aluminio e illamento seco tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x240 kAl+ H16), de 18 metros de lonxitude para cada un dos circuítos.3. Dous tramos de liña subterránea de media tensión simple circuíto, interconnexión desde o apoio existente AP0 da apertura da actual LMT VILACOBA VIZOÑO-CTI FONTELA ABEGONDO (Expte. IN407A 2005/511), co CSM Vizoño en proxecto, con condutores unipolares de aluminio e illamento secto tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x240 kAl+H16), de 45 metros de lonxitude para cada un dos circuítos.4. Construcion de liña aérea de media tensión 20 kV, enlace CT Castromayor coa LMTA ao CTI BECHE, mediante condutor de aliaxe de aluminio recuberto con plástico XLPE, designado como CCX 55-AL3 24 kV segundo a UNE-EN 50397-1, de 1.493 m de lonxitude. Lexislación de aplicación: Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, (BOE núm.285, do 27/11/1992), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE núm.16, do 19/01/1999, e BOE núm.30, do 04/02/1999). Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm.310, do 27/12/2013). Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm.310, do 27/12/2000). Resolución do 19 de febreiro de 2014, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm.54, do 19 de marzo de 2014). Lei do 16 de decembro de 1954, sobre expropiación forzosa (BOE núm.351, do 17/12/1954). Decreto do 26 de abril de 1957, polo que se aproba o regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE núm.160, do 20 de xuño de 1957). A relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados que se considera de necesaria expropiación figuran no anexo que acompaña a esta resolución. A declaración de utilidade pública, segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar alegacións na Xefatura Territorial de Economía e Industria, sita na rúa Vicente Ferrer, 2-2ª planta, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir do día seguinte ó da última publicación desta resolución. A Coruña, 29 de setembro de 2015. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca ANEXO Expte.: IN407A 2015/193-1 Solicitante: Udesa, S. A. Denominación: centro de seccionamiento e manobra Vizoño e liñas de interconexión Concello: Abegondo Relación de propietarios, bens e dereitos afectados