18/05/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 5 de maio de 2015 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Neda (IN407A 2014/159-1)

Resolución do 5 de maio de 2015, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Neda (IN407A 2014/159-1). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir se cita: Núm. Expte.: IN407A 2014/159-1 Solicitante: Electra de Narahío, S. A. Enderezo social: rúa Vista Alegre Doso, 15577 Narón. Denominación: reforma de centro de distribución de Bouzarredonda. Situación: Concello de Neda Características técnicas: No centro de transformación se instalarán os seguintes elementos e funciones: 1. Unha cela para os trafos de 630 a 24 kV.2. 4 celas de interruptor automático con seccionador de corte en vacio motorizado de 630 A, 24 kV e relé de protección con funcións de sobreintensidade (50-51/50N-51N) direccional de terra (67N), reenganche (79). 3.2 celas entrada/saída de liña con interruptor-seccionador motorizado de 630 A, 24 KVC seccionador de posta de terra de accionamento brusco e detectores de presenza de tensión.4. 1 cela con interruptor para unión de barras motorizado de 630 a 24 KV.5. 1 cela de protección de trafo, entrada por barra a esquerda con fusibles fríos combinados adecuados para trafo de 15 KV/250 kVA e dispositivo de disparo a 230 VCA y de peche do interruptor de 630 a 24 kV. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE n.º 310), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.º 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e de acordo coa Resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm.54) esta Xefatura Territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 110, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 5 de maio de 2015. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca