01/10/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 18 de setembro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de A Coruña (Expte. IN407A 2014/095-1)

Resolución do 18 de setembro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de A Coruña (Expte. IN407A 2014/095-1) Expediente: IN407A 2014/095-1. Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: anexo 1 do proxecto de retranqueo LMT San Pedro de Visma. Concello: A Coruña FEITOS 1. O 14/05/2015 Unión Fenosa Distribución, S. A. solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG núm.125 do 06/07/2015 e no BOP núm.126 do 22/06/2015.3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6. As características técnicas da instalación do proxecto máis anexo 1: ● Tramo Liña de media tensión soterrada SPV-707, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 1,046 km, coa orixe en cela de liña existente na subestación de San Pedro de Visma (Expte.28914), en condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV.- 3x(1x240) Al, e final en empalmes proxectados na LMTS SPV-707, no tramo entre a derivada ao CT particular Chatarrería Mata e o CT Fernando Macías (Expte.7474), despois de realizar entrada e saída no CS Chatarrería Mata (proxectado). ● Centro de seccionamento prefabricado, compacto manobra exterior, con un conxunto de celas compactas 3L con illamento SF6. ● Liña de media tensión soterrada a CT Chatarrería Mata, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,025 km, coa orixe no centro de seccionamento Chatarrería Mata (proxectado), condutor tipo RHZ1-2OL-12/20KV-3(1x240) Al, e final en paso aéreo subterráneo proxectado a realizar en apoio n.º 1 existente, situado no recinto da subestación de San Pedro de Visma, onde actualmente realízanse os pasos aéreo-subterráneos das catro liñas existentes a retirar. ● Liña de media tensión aérea a CT Chatarrería Mata, a 15/20 KV, cunha lonxitude de 0,227 lm, coa orixe no apoio n.º 1, existente situado no recinto da subestación de San Pedro de Visma, condutor tipo LA-56/54,6 mm 2, e final en apoio n.º 3 existente da LMT SPV-707 onde actualmente realízase a derivación ao CT particular Chatarrería Mata. ● Liña de media tensión aérea C. C. SPV-707/SPV-709/SPV-710/SPV-711, a retirar, cunha lonxitude de 0,856 km, coa orixe no apoio n.º 1, existente situado no recinto da subestación de San Pedro de Visma, onde actualmente realízanse os pasos aéreo-subterráneos das catro liñas existentes a retirar, condutor LA-145, e final en apoio n.º 7 de celosía metálica a retirar, onde actualmente realízanse os pasos de aéreo a subterráneo das catro liña a retirar. ● Tramo Liña de media tensión soterrada SPV-709, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 1,034 km, coa orixe en cela de liña existente na Subestación de San Pedro de Visma (Expte.28914), en condutores RHZ1-2OL (S)-12/20 kV-3(1x240) Al; RHZ1-2OL-12/20 kV.-3x(1x240) Al, e final en empalmes proxectados na LMTS. SPV-709, no tramo entre a subestación de San Pedro de Visma (Expte.28914) e o CT Marta Reyes Niola Llauger-Fte Agra (Expte.38/99) ● Tramo Liña de media tensión soterrada SPV-710, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 1,034 km, coa orixe en cela de liña existente na Subestación de San Pedro de Visma (Expte.28914), en condutores RHZ1-2OL (S)-12/20 kV-3(1x240) Al; RHZ1-2OL-12/20 kV- 3x(1x240) Al, e final en empalmes proxectados na LMTS. SPV-710, no tramo entre a Subestación de San Pedro de Visma (Expte.28914) e o CT Comandante Barga (Expte.34070). ● Tramo Liña de media tensión soterrada SPV-711, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 1,034 km, coa orixe en cela de liña existente na subestación de San Pedro de Visma (Expte.28914), en condutores RHZ1-2OL (S)-12/20 kV-3(1x240) Al; RHZ1-2OL-12/20 KV- 3x(1x240) Al, e final en empalmes proxectados na LMTS SPV-711, no tramo entre a Subestación de San Pedro de Visma (Expte.28914) e o CS Conservatorio. O orzamento da instalación segundo proxecto (proxecto e anexo 1) é de 449.373,32 €. 7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO: 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción a dita instalación eléctrica.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta Xefatura Territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: ■ As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede. ■ Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 18 de setembro de 2015. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca