29/10/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 15 de outubro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cerceda (EXPTE IN407A 2015/174-1)

Expediente: IN407A 2015/174- 1 Promotor: Unión Fenosa Distribución, SA Denominación da instalación: Retranqueo LMT CT RBT Campo do Roxo Concello: Cerceda 1 O 15/06/2015 Unión Fenosa Distribución, SA solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2 O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG núm.147 do 05/08/2015 e no BOP núm.138 do 23/07/2015.3 Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4 Os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude.1 A Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2 O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3 O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4 O Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5 O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión 6 As características técnicas da instalación son as seguintes: • Liña de media tensión subterránea a 20 KV de 0,208 km de lonxitude coa orixe no apoio aéreo subterráneo a realizar no apoio proxectado nº 50-5 a intercalar na LMT MEI 826 no tramo comprendido entre a derivada aos CCTT Fins (expte 31295), Tresmontes (expte 31295) e Campo Roxo (expte 52837), en condutor RHZ - 2OL - 12/20 KV, 3 (1x240 Al), e final no paso subterráneo a aéreo a realizar no apoio nº 50-6 proxectado que substitúe ao existente da LMT MEI 826 no mesmo tramo, despois de realizar entrada e saída non novo centro de transformación Campo do Roxo Proxectado. • Novo centro de transformación de tipo convencional fragmentado 2L+1P con potencia de 160 KVA e relación de transformación de 20,000/400 V (que substitúe ao CT intemperie) • Retensado dos vans dos condutores existentes LA-30 nos apoios proxectados 50-5 e 50-6 nos que se instalarán pararraios autoválvulas. O orzamento da instalación segundo proxecto é de 62.498,89 €. 7 No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta xefatura territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1 Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción a dita instalación eléctrica.2 A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3 Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta xefatura territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: • As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede. • Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4 Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 15 de outubro de 2015 O xefe territorial Isidoro Martínez Arca