25/11/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Administración Industrial
Resolución do 17 de novembro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello de Narón (Núm. Expte. IN407A 2015/253-1).

Resolución do 17 de novembro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello de Narón (Núm. Expte. IN407A 2015/253-1) Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que a seguir se cita: – Solicitante: Aguas de las Cuencas de España –ACUAES–. – Enderezo social: Agustín de Betancourt, 25-4.º planta, 28003 Madrid. – Denominación: LMTS, CS e 2 CT de 630 kVA cada un para tanque de tormentas. – Situación: Cadaval-Narón. – Descricións técnicas: LMTS co inicio na liña existente CRN708B entre a subestación de Cornido e o CT 15SJDJ, condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 3X(1X240 mm 2 ) Al, lonxitude 190 m e remate no CS proxectado. CS en edificio de obra civil compartido co CT. Celas prefabricadas de entrada, saída e derivación con interrutores-secionadores (24 KV, 400 A, 25 kA). CT anexo ao CS con celas prefabricadas de secionamento, proteción e medida (24 kV, 400 A, 25 kA) e dous trafos de 630 kVA, refrixeración natural, seco e relación 15 kV/420 V. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm.310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e de acordo coa resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción (DOG núm.54), esta Xefatura Territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuizo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 110, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 17 de novembro de 2015. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca