18/02/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 4 de febreiro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no/s concello/s de Coristanco, Cabana e Zas

Resolución do 4 de febreiro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no/s concello/s de Coristanco, Cabana e Zas Expediente: IN407A 2012/09-1. Promotor: Unión Fenosa Distribución, S. A. Denominación da instalación: retranqueo en MT Autovía Carballo-Berdoias. Concello/s: Coristanco, Cabana e Zas. FEITOS O 11/01/2012 Unión Fenosa Distribución, S. A. solicitou a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción do proxecto de execución da instalación de distribución eléctrica indicada.2. O proxecto someteuse ao trámite de información pública mediante a súa inserción no DOG núm.70, do 12/04/2012, e no BOP núm.65, do 03/04/2012.3. Solicitouse o preceptivo informe ás distintas administracións, organismos o, no seu caso, empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral afectados. O promotor manifestou a súa conformidade cos condicionados establecidos.4. Os servizos técnicos da Xefatura Territorial emitiron un informe favorable sobre a dita solicitude. CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 1. A Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico, de aplicación a este expediente en virtude da disposición transitoria segunda da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.2. O Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.3. O Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.4. O Real Decreto 3275/1982, do 12 de novembro, sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en centrais eléctricas, subestacións e centros de transformación, de aplicación a este expediente en virtude da disposición transitoria primeira do Real Decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban ol Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.5. O Real decreto 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o regulamento electrotécnico para baixa tensión.6. As características técnicas da instalación son as seguintes: Afección 1 á liña de M. T. aérea CBA-807 a 20 kV entre os apoios n.º 32 e 34 situados entre o C. H. Batán e C. T. A Agualada I (p. q. 9+784) do tramo Carballo-Baio: Liña de M. T. aérea CBA-807 a 20 kV entre os apoios n.º 32 e 32 bis, con orixe en apoio n.º 32 existente e final en apoio proxectado n.º 32 bis do tipo CH-11/2500, nunha lonxitude de 0,042 km, en condutor LA-56/54,6 mm² Al. Liña de M. T. subterránea CBA-807 a 20 kV entre os apoios n.º 32 bis e 33, con orixe no paso aéreo-subterráneo no apoio n.º 32 bis proxectado e final no paso aéreo-subterráneo no apoio proxectado n.º 33, cunha lonxitude de 0,152 km, en condutor R. H. Z.1 2OL-12/20 kV-3(1×240) Al. Liña de M. T. aérea CBA-807 a 20 kV entre os apoios n.º 33 e 34, con orixe no apoio n.º 33 proxectado tipo CH-13/2500, e final en apoio n.º 34 existente nunha lonxitude de 0,212 km, en condutor LA-56/54,6 mm² Al. Afección 2 á liña de M. T. aérea derivada a C. T. O Rempenín entre os apoios 11 e 14 situados entre a derivada a C. T. A Maza e derivada a C. T. O Rempenín (p. q. 12+985 do tramo Carballo-Baio): Liña de M. T. aérea derivada a C. T. O Rempenín entre os apoios n.º 11 e 14, con orixe no apoio n.º 11 existente e final en apoio n.º 14 existente, nunha lonxitude de 0,424 km, en condutor LA-56/54,6 mm² Al (184 m de novo condutor e 240 m retensado existente en obra), coa instalación de dous novos apoios tipo CH 17,5/100 e un XS no apoio n.º 12. Afección 3 ás liñas de media tensión aéreas seguintes: Liña de M. T. aérea derivada a C. T. Camafreita entre os apoios n.º 95-3 e 95-6 (p. q.14+633 do tramo Carballo-Berdoias), con orixe no apoio n.º 95-3 existente, e final no apoio 95-6 existente, nunha lonxitude de 0,390 km, en condutor LA-56/54,6 mm² Al (144 m de novo condutor e 246 m de retensado existente en obra), coa instalación de tres novos apoios tipo CH 11/1600, CH 13/630 e CH 16/300. Liña de M. T. aérea derivada a C. T. Cazón (p. q.14+596 do tramo Carballo-Berdoias), con orixe en apoio proxectado n.º 95-4BIS do tipo C-16/300 de L. M. T. A. a C. T. Camafreita, e final en apoio metálico existente do C. T. Cazón, nunha lonxitude de 0,103 km, en condutor LA-56/54,6 mm² Al, con instalación de XS no apoio de entroncamento proxectado n.º 95-4BIS. Afección 5 a liña de M. T. derivada ao C. T. Sobreira entre os apoios n.º 2 e 4 situados antes do C. T. Sobreira (p. q. 17+297 do tramo Carballo-Baio): Liña de M. T. aérea derivada a C. T. Sobreira con orixe no apoio n.º 2 existente, e final no apoio n.º 4 existente, nunha lonxitude de 0,344 km, en condutor LA-56/54,6 mm² Al, coa instalación de dous apoios novos tipo CH-11/630 e CH-13/630. Afección 7 á liña de M. T. aérea DC CBA-803 entre os apoios n.º 40 e 43 entre o C. T. Anos e C. T. A Ermida (p. q. 20+115 do tramo Carballo-Baio): Liña de M. T. aérea CBA-803 a 20 kV con orixe no apoio n.º 40 existente, e final no apoio existente n.º 43, nunha lonxitude de 0,435 km, en condutor LA-100/116,2 mm² Al (112 m de novo condutor e 323 m retensado existente en obra), coa instalación de dous novos apoios tipo C-16/7000 e C-18/7000. O orzamento da instalación segundo proxecto é de157.803,44 €. 7. No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos desta Xefatura Territorial. De acordo con todo o indicado, RESOLVO 1. Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción á instalación eléctrica denominada retranqueo en MT Autovía Carballo-Berdoias.2. A instalación executarase no prazo dun ano, contado a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia.3. Para a posta en funcionamento da instalación autorizada, deberá presentar perante esta Xefatura Territorial unha solicitude que se acompañará da seguinte documentación: As declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo, e as certificacións ou homologacións se procede. Un certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así coma das regulamentacións e normas oportunas, na montaxe da instalación e posta a punto.4. Esta aprobación outórgase sen prexuízo doutras que fosen de aplicación segundo a lexislación vixente, en especial a relativa á ordenación do territorio e o medio ambiente. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 100, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1000, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 4 de febreiro de 2015. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca