22/01/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Administración Industrial
Información pública. Número de expediente: IN407A 2014/187

Resolución do 14 de xaneiro de 2015, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello da CORUÑA (Núm. expte. IN407A 2014/187). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que a seguir se cita: – Solicitante: PROMOTORA DE VIVENDAS URBANAS, SL. – Enderezo social: AVDA. ENRIQUE SALGADO TORRES, S/N, 15008 A CORUÑA. – Denominación: LMT, CS, CT DE 400KVA E LIÑA BT. – Situación: POLÍGONO INDUSTRIAL DE VÍO-PARCELA Z2. EQ – A CORUÑA – Descricións técnicas: ACOMETIDA SOTERRADA EN MEDIA TENSIÓN DE 2+2 M DE LONXITUDE EN CABLE 12/20 KV, 1X240 MM 2 AL PARA ALIMENTAR EN ANEL O CS. ENTRONQUE EN LMT SOTERRADA DE UFD CON NÚM. EXPTE IN407A 2007/456. CS EN EDIFICIO PREFABRICADO DE FORMIGÓN COMPARTIDO CO DE CT PROXECTADO, QUE INCLÚE 3 INTERRUTORES-SECCIONADORES DE 24 KV,400 A EN CABINAS METÁLICAS PREFABRICADAS. CT EN EDIFICIO PREFABRICADO DE FORMIGÓN CON TRANSFORMADOR DE 400KVA, RELACIÓN 15/0,42 KV EN BAÑO DE ACEITE. APARELLAXE DE MANOBRA E PROTECCIÓN, ASÍ COMO EQUIPO DE MEDIDA, EN CABINAS METÁLICAS PREFABRICADAS. LIÑA DE BT DE 70 M EN CABLE 0.6/1 KV 3X(1X240)+1X120 MM 2 CU PARA ALIMENTAR A ESTACIÓN DE BOMBEO. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm.310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e de acordo coa resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxia e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción(DOG núm.54), esta Xefatura Territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuizo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107,110,114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común(modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro); sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 14 de xaneiro de 2015. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca