02/05/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Augas de Galicia
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico
Información pública

CLAVE: DH. V15.45113 O CONCELLO DAS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, de conformidade co artigo 245 do Regulamento do dominio público hidráulico, solicita autorización para o vertido ao regato Medoña, afluente do río Eume, dun caudal máximo de 341.168 m 3 /ano de augas residuais pluviais de escorrega e augas residuais subsuperficiais depuradas procedentes da fase 2 do Polígono Industrial dos Airios (t. m. As Pontes de García Rodríguez). As augas residuais pluviais de escorrega xeradas na fase 2 do Polígono Industrial dos Airios (329.488 m 3 /ano) son remitidas e canalizadas para o seu tratamento nun sistema constituido polos seguintes elementos: - Balsa de mestura en formigón armado de 10,4 x 5,4 m 2 de superficie total e 1,5 m de profundidade, con adición de leitada de cal para o axuste de pH: - Dosificación de floculante na condución de PVC corrugado de dobre parada de 600 mm que conecta a balsa de mestura coa balsa de decantación. - Balsa de decantación en formigón armado de 20,20 x 5,43 m 2 de superficie total constituida por dúas zonas separadas por un paramento interno: a primeira de 1,46 m de profundidade e a segunda de profundidade variable entre 1,46 e 2 m; dotada de pH-metro de control vinculado á dosificación da balsa de mestura e de ponte varredora, dispoñendo nun dos seus laterales dunha canle prefabricada en formigón para a recollida de Iodos, conectada a un pozo de lodos de 1 m de diámetro e 2 m de altura. - Depósito espesador de Iodos de xeometría cilíndrica e fondo troncocónico de 10 m 3 de volume útil, e dimensións 2,5 m de diámetro e 3,7 m de altura total. - Filtro prensa de cámara con sistema de extracción de placas deshidratadas de 3,6 m de lonxitude de Carreira. As augas residuais de escorrega xeradas na soleira de formigón na que se localizan os equipos de almacenamento e preparación de reactivos e de tratamento de lodos e as augas residuais xeradas no filtro prensa son reutilizadas na dilución dos reactivas. As auqas residuais subsuperficiais xeradas na fase 2 do Polígono Industrial dos Airios (11.680 m 3 /ano) son captadas e conducidas cara un sistema de tratamento pasivo consistente nunha canle de 400 m de lonxitude que discorre lonxitudinalmente a pé do talude do polígono, subdividida en seis diques con cinco celas operativas, contando unha capa de caliza reactiva dun metro de altura e unha capa superior de substrato orgánico de 0,25 m de espesor. A salda desta cante conéctase por gravidade á balsa de decantación pertencente ao sistema de tratamento das augas residuais pluviais; asemade, en caso de sobreenchido, o sistema pasivo rebousa cara a condución de entrada das augas residuais pluviais á balsa de mestura. As augas residuais pluviais e subsuperficiais procedentes da fase 2 do Polígono Industrial dos Airios vértense, logo do seu tratamento, ao regato Medoña no punto de coordenadas UTM: X=592.377; Y=4.809.067, o cal se incorpora ao río Eume no punto de coordenadas UTM: X=591.753; Y=4.808.916. No punto de vertido disporase pedraplén para reducir a enerxía cinética do vertido. O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de TRINTA (30) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas da entidade Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas sitas na praza Camilo Díaz Baliño de Santiago de Compostela, e no Servizo Territorial Norte de Augas de Galicia sito no Edificio administrativo da Xunta de Galicia en Monelos, na rúa Vicente Ferrer, núm.2 - 9° andar da Coruña, ande se atopa exposto o proxecto para que poida ser examinado por quen desexe. Santiago de Compostela, 9 de abril de 2014. O Xefe da Área de Vertidos. Asdo. Manuel Morato Miguel.