03/10/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 24 de setembro de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución dunha instalación eléctrica no Concello de Carballo (IN407A 2013/094-1)

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Núm. Expte.: IN407A 2013/094-1 Solicitante: Hidroeléctrica de Laracha, S. L. Domicilio social: Avda. de Arteixo, 19 – 1º Dta. – 15004 A Coruña. Denominación: Reforma CT RBT Guitoi. Situación: Concello de Carballo. - Reforma da L. M. T. existente, de alimentación ó actual C. T. tipo intemperie denominado Guitoi (expediente 51.644), se modificación da servidume existente, consistente en: - Substitución do actual condutor nu tipo LA-30 por condutor nu tipo LA-56, no treito de 103 metros de lonxitude comprendido entre o novo apoio nº 6 proxectado tipo CH-1000/11 (de ancoraxe en aliñación) que substituirá ó actual apoio nº 6 de formigón tipo HV-250/13 e o novo apoio nº 7 de formigón tipo HVH-2500/13, no que se proxecta o emprazamento do novo C. T. a instalar. - Novo C. T. tipo intemperie a instalar no novo apoio de formigón tipo HVH-2500/13 anterior, de 50 kVA de potencia e relación de transformación 153/20/0,40-0,23 kV, que substituirá ó C. T. Guitoi tipo caseta existente. - Reforma da R. B. T. existente, consistente en: - Cambio da orixe da rede de baixa tensión, que pasará a ser o novo C. T. Guitoi proxectado. - Instalación de nove (9) novos apoios de formigón tipo HV, de entre 9 e 11 metros de altura, que substituirán a outros tantos apoios existentes de altura ou esforzo insuficiente para o tendido dos novos condutores proxectados tipo RZ 0,6/1 kV 3(1 x 95/54,6 mm2 Al/Alm) nun treito de 606 metros, tipo RZ 0,6/1 kV 3(1 x 50/54,6 mm2 Al/Alm) nun treito de 66 metros e tipo RZ 0,6/1 kV 2(1 x 25 mm2 Al) nun treito de 16 metros, que substituirán ós condutores actualmente existentes. Desmontaxe dos treitos de R. B. T. existente que actualmente discorren por fincas particulares. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 110, 114 e 115 da lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 24 de setembro de 2014 O Xefe Territorial Isidoro Martínez Arca