31/01/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 17 de xaneiro de 2014 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no Concello de Boqueixón. (expediente IN407A 2013/106) Resolución do 17 de xaneiro de 2014 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no Concello de Boqueixón. (expediente IN407A 2013/106)

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: U. D. E. S. A. Enderezo Social: r/ Jose Angel Valente, nº 17-local 62-Santiago Denominación: Centro de seccionamento e manobra Granxola Situación: Boqueixón Tensión de servicio: 20 kV. Tensión nominal: 20 kV. Tipo: tres pasos aéreo-subterráneos a realizar no apoio nº 24 de tipo HVH 13/2500 de nova execución da L. M. T. a Ponte Ulla-Villar (expte 249/2002). inicio liña (UTM): paso aéreo-subterráneo proxectado a realizar no apoio nº24 de tipo HVH 13/2500 de nova execución da L. M. T. a Ponte Ulla-Vilar (expte 249/2002) (UTM: 549.491; 4.739.774). final liña (UTM): paso aéreo-subterráneo proxectado a realizar no mesmo apoio nº24 existente de tipo HVH 13/2500 de nova execución da L. M. T. a Ponte Ulla-Villar (expte 249/2002), despois de realizar entrada e saida no centro de seccionamento Granxola proxectado (UTM: X-549.491; Y-4.739.780). lonxitude: 36,54 m. categoría: terceira. condutor: RHZ1- 2 OL-12/20 kv- 3 (1x 240 Al). tensión de servizo: 20 kv. tensión nominal: 20 kv. inicio liña (UTM): cela de liña a instalar no centro de seccionamento Granxola proxectado (UTM: X-549.491; Y-4.739.780). final liña (UTM): paso aéreo-subterráneo proxectado a realizar no apoio nº24 de tipo HVH 13/2500 de nova execución da L. M. T. DER a Porcariza (expte 27.702) (UTM: 549.491; 4.739.774). lonxitude: 18,27 m. categoría: terceira. condutor: RHZ1-2-OL-12/20 kv- 3 (1x240 AL). tensión de servizo: 20 kv. tensión nominal: 20kv. Centro de seccionamento e maniobra Granxola tipo: edificio de seccionamento en caseta de obra civil. aparamenta MT: celas con aislamento en SF6. esquema do centro: 3L. tensión de servizo: 20 kv. tensión nominal: 20 kv. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 17 de xaneiro de 2014 Xefa territorial. Modesto Manuel Jabrou Jado