11/07/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 2 de xullo de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública dunha instalación eléctrica no concello de Mesía (expediente IN 407A 2014/075-1)

Resolución do 2 de xullo de 2014, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Mesía (expediente IN 407A 2014/075-1). Para os efectos previstos na Lei 24/2013 de 26 de decembro (BOE n.º 310), do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.º 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción, en concreto, da instalación eléctrica que se describe: Núm. Expte.: IN407A 2014/075-1. Solicitante: Unión Distribuidores Electricidad, S. A. (UDESA). Domicilio social: rúa José Ángel Valente, 17-baixo, local 62, 15706 Santiago de Compostela. Denominación: Ampliación punto fronteira Visantoña. Situación: concello de Mesía. Características técnicas: 1.–Instalación e montaxe dun autotransformador 15/20 KV de 7000 KVA en edificio prefabricado de formigón de tipo monobloque, incluindo protección con sobretensións en bornes.2.–Instalación de 5 celas de media tensión no actual edificio Punto Frontera Visantoña: tres celas de entrada/saída de liñas, unha cela de medida e outra de medida, todas elas con illamento e corte en SF6.3.–Tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHZ1 -2OL -12/20 kV 3x(1x240 Al), que terá o seu inicio na cela n.º 20 do autotransformador 20 KV, e final nas bornas de 20 KV do autotransformador, sendo a lonxitude total da liña proxectada de 32 metros.4.–Tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHZ1 -2OL -12/20 kV 3x(1x240 Al), que terá o seu inicio nas bornas de 15 KV do autotransformador, e final na cela n.º 22 do autotransformador 20 KV, sendo a lonxitude total da liña proxectada de 32 metros.5.–Tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHZ1 -2OL -12/20 kV 3x(1x240 Al), que terá o seu inicio na cela n.º 14 de protección de autotransformador e final na cela n.º 24 de remonte, sendo a lonxitude total da liña proxectada de 11 metros.6.–Tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHZ1 -2OL -12/20 kV 3x(1x240 Al), que terá o seu inicio na cela n.º 14 de protección de autotransformador e final na cela n.º 21 de bypass de 15 KV, sendo a lonxitude total da liña proxectada de 11 metros.7.–Proxéctase conectar a actual LMAT UDESA 15 KV FRADES que sae da cela n.º 14 na cela n.º 19. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas alegacións nesta Xefatura Territorial, sita na rúa Vicente Ferrer, 2-2.ª planta, 15071 A Coruña no prazo de vinte días, a partir do día seguinte ao da última publicación da presente resolución. A Coruña, 2 de xullo de 2014. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca