15/10/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 3 de outubro de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización dunha instalación eléctrica no concello de Frades (IN407A 2014/069-1)

Resolución do 3 de outubro de 2014, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Frades (IN407A 2014/069-1). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir se cita: Núm. Expte: IN407A 2014/069-1. Solicitante: Unión Distribuidores Electricidad, S. A. Enderezo social: rúa José Ángel Valente, 17-baixo, local 62, 15706 Santiago de Compostela. Denominación: Centro de seccionamento e manobra San Nicolau. Situación: concello de Frades. Características técnicas: – Proxéctase un novo centro de seccionamento a instalar no interior dun edificio prefabricado de formigón tipo monobloque, que será o punto de maniobra das liñas: * L. M. T. VISANTOÑA IV, CT MARÍS-FRADES (Expte. IN407A-2004/67). * L. M. T SAN NICOLAU Y PANICA (Expte.51221). * L. M. T. CONSELLO (Expte. IN407A-1996/299). – Neste centro de seccionamento instalaranse cinco celas de media tensión, unha cela de entrada para a liña Visantoña IV- CT Marís-Frades, y tres celas de saida para as liñas Visantoña IV- CT Marís-Frades, San Nicolau y Panica e Consello, e unha dela de protección con trafos de tensión para a alimentación dos servicios auxiliares. Todas elas con illamento e corte en SF6. Tamén se proxecta a sustitucióndo apoio existente, s/n de tipo HV- 1000/15-CA por un HVH-4500/15 mantendo a posición e altura do anterior. – Adicionalmente, proxéctase un novo tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHZ1-2OL-12/20 kV 3x(1x240 Al), que terá o seu comenzo no paso de aéreo a soterrado a facer no novo apoio HVH - 4500/15 da L. M. T. Visantoña IV-CT Marís-Frades (Expte. IN407A- 2004/67), e final nunha das celas de liña a instalar no centro de seccionamento San Nicolau proxectado, sendo a lonxitude total da liña proxectada de 52 metros. – Proxéctase un novo tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHZ1-2OL-12/20 kV 3x(1x240 Al), que terá o seu comenzo nunha das celas de liña a instalar no centro de seccionamiento San Nicolau proxectado e finalizará no paso de soterrado a aéreo a facer no novo apoio HVH - 4500/15 da L. M. T. Visantoña IV-CT Marís-Frades, con conexión coa liña L. M. T. Visatoña IV-CT Marís-Frades (Expte. IN407A- 2004/67), sendo a lonxitude total da liña proxectada de 52 metros. – Proxéctase un novo tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHZ1-2OL-12/20 kV 3x(1x240 Al), que terá o seu comenzo nunha das celas de liña a instalar no centro de seccionamiento San Nicolau Proxectado e finalizará no paso de soterrado a aéreo a facer no novo apoio HVH - 4500/15 da L. M. T. Visantoña IV-CT Marís-Frades, con conexión coa liña L. M. T. San Nicolau y Panica (Expte.51221), sendo a lonxitude total da liña proxectada de 52 metros. – Proxéctase un novo tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHZ1-2OL-12/20 kV 3x(1x240 Al), que terá o seu comenzo nunha das celas de liña a instalar no centro de seccionamiento San Nicolau Proxectado e finalizará no paso de soterrado a aéreo a facer no novo apoio HVH - 4500/15 da L. M. T. Visantoña IV-CT Marís-Frades, con conexión coa liña L. M. T. Consello (Expte. IN407A- 1996/299), sendo a lonxitude total da liña proxectada de 52 metros. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE nº 310), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e de acordo coa resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm.54) esta Xefatura Territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 110, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 3 de outubro de 2014. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca