29/09/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Administración Industrial
Resolución do 17 de setembro de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de Padrón (N.º Expte. IN407A 2014/55)

Resolución do 17 de setembro de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de Padrón (N.º Expte. IN407A 2014/55). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que a seguir se cita: – Solicitante: ALUMINIOS CORTIZO. – Enderezo social: LG EXTRAMUNDI, S/N. APDO. CORREOS, 68.15900 PADRÓN. – Denominación: LMTS+CS+CTP 1.600 KVA EN POL. INDUSTRIAL PICUSA-PADRÓN. – Situación: POLÍGONO INDUSTRIAL PICUSA-PADRÓN. – Descricións técnicas: ● LMTS lonxitude total 96 m, dende o entroncamento (facilitado por UF) da LMT PAD802 ao CS, RHZ1 12/20 KV, 3 x (1 x 240 mm 2 ) Al. ● CS da compañía que contén 3 celas de liña. ● Centro de protección e medida do cliente que contén 1 cela de medida, 1 cela de protección con interruptor automático, 2 celas de remonte e 2 celas de liña (a trafo proxectado e trafo existente). ● LMT lonxitude total de 162 m, dende a cela entrada/saída ata CT, RHZ1 12/20 KV, 3 x (1 x 95 mm 2 ) Al. * 62 m discorren en gabia de 0,4x1,2 m con dous tubos de 160 mm de diámetro e un tubo de 125 mm de diámetro formigonar. * 100 m discorren polo interior da nave en bandexa de PVC lisa de 200 x 100 pousada en soportes de aceiro sobre viga de formigón a unha altura de 6 m ata o CT. ● CT situado no exterior da nave, con cela de liña e cela de protección con fusibles. Trifásico 50 Hz con refrixeración natural de 1.600 KVA, 20 KV/400 V e grupo de conexión Dyn11, con illamento en aceite de silicona. Tensión secundaria en baleiro 420V. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm.310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e de acordo coa resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxia e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm.54), esta Xefatura Territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 110, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro); sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 17 de setembro de 2014. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca