21/05/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 2 de maio de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a autorización administrativa de construción dunha instalación electrica (IN407A 2014/34)

Resolución do 2 de maio de 2014, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cerceda (expediente IN407A 2014/34). Para os efectos previstos na Lei 24/2013 de 26 de decembro (BOE n.º 310), do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.º 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción, en concreto, da instalación eléctrica que se describe: Solicitante: Unión Distribuidores Electricidad, S. A. Domicilio social: rúa José Ángel Valente, 17-baixo, local 62.15706 - Santiago de Compostela Denominación: centro de seccionamento e manobra “CS Santa Comba”, e interconexión con liñas Cerceda-A Silva/A Picota/Igresario Santa Comba. Características técnicas: – Centro de seccionamento a instalar no interior dun edificio prefabricado de formigón tipo monobloque, que será o punto de manobra das liñas: LMT CERCEDA-A SILVA (Expte.2007/488) (apertura de liña); LMT A PICOTA (Expte.8.842), LMT IGRESARIO SANTA COMBA (Expte.51.977). – Neste centro de seccionamento instalaranse cinco celas de media tensión, una cela de entrada para a liña CERCEDA-A SILVA, e tres celas de saída para as liñas CERCEDA-A SILVA, A PICOTA E IGRESARIO SANTA COMBA, e unha cela de preteción con trafos de tensión para a alimentación dos servizos auxiliares. Todas elas con illamento e corte en SF6. – Novo tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHA1-2OL-12/20 Kv 3x(1x240 kAl + H16), que terá o seu inicio no paso aéreo subterráneo a efectuar no apoio existente n.º46, tipo C-2000/16 da LMT CERCEDA-A SILVA (Expte.2007/488) e final nunha das celas de liña a instalar no CS Santa Comba proxectado, sendo a lonxitude total da liña proxectada de 55 metros. – Novo tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHA1-2OL-12/20 Kv 3x(1x240 kAl + H16), que terá o seu inicio nunha das celas de liña a instalar no CS Santa Comba proxectado e finalizará no paso aéreo subterráneo a realizar no apoio existente n.º 46, tipo C-2000/16 da LMT CERCEDA-A SILVA, con conexión coa liña LMT CERCEDA- A SILVA (Expte.2007/488), sendo a lonxitude total da liña proxectada de 55 metros. – Novo tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHA1-2OL-12/20 Kv 3x(1x240 kAl + H16), que terá o seu inicio nunha das celas de liña a instalar no CS Santa Comba proxectado e finalizará no paso aéreo subterráneo a realizar no apoio existente n.º46, tipo C-2000/16 da LMT CERCEDA-A SILVA, con conexión coa liña LMT A PICOTA(Expte.8.842), sendo a lonxitude total da liña proxectada de 55 metros. – Novo tramo de liña de media tensión soterrada en condutor RHA1-2OL-12/20 Kv 3x(1x240 kAl + H16), que terá o seu inicio nunha das celas de liña a instalar no CS Santa Comba proxectado e finalizará no paso aéreo subterráneo a realizar no apoio existente n.º47, tipo CHV-13/1600 da LMT CERCEDA-A SILVA, con conexión coa liña LMT IGRESARIO SANTA COMBA (Expte.51.977), sendo a lonxitude total da liña proxectada de 28 metros. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas alegacións nesta Xefatura Territorial, sita na rúa Vicente Ferrer, 2-2.ª planta, 15071, A Coruña no prazo de vinte días, a partir do día seguinte ao da última publicación da presente resolución. A Coruña, 2 de maio de 2014. O xefe/a territorial Por vacante O xefe do Servizo de Administración Industrial Artigo 30.3 Decreto 110/2013 (DOG. n.º 140, do 24.07.2013) Siricio De Mariana Milego