15/10/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 3 de outubro de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización instalación eléctrica no concello de Frades (IN407A 2014/051-1)

Resolución do 3 de outubro de 2014, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Frades (IN407A 2014/051-1). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que a seguir se cita: Núm. Expte: IN407A 2014/051-1. Solicitante: Unión Distribuidores Electricidad, S. A. Enderezo social: rúa José Ángel Valente, 17-baixo, local 62, 15706 Santiago de Compostela. Denominación: LMTS, CT, RBTS de Cimadevila. Situación: concello de Frades. Características técnicas: 1. Instalación e montaxe do centro de transformación “CIMADEVILA”, interior en ediﬁcio prefabricado de formigón de tipo monobloque, incluíndo un transformador de 160 kVA e 3 celas de media tensión: dúas celas de entrada/saída de liñas e unha cela de protección mediante fusibles do trasformador, todas elas con illamento e corte en SF6.2. Tramo de liña subterránea de media tensión de interconexión entre o apoio existente n.° 15 da LMTA de San Martiño a Cimadevila (Expte.2.007/537) e o CT “CIMADEVILA” en proxecto (denominado circuíto 2), simple circuíto, con condutores unipolares de aluminio e illamento seco tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3x( 1x240 kA1 + Hl6), de 566 metros de lonxitude.3. Tramo de liña subterránea de media tensión de interconexión mediante empalmes unípolares entre o CT “CIMADEVILA” en proxecto e liña de media tensión subterránea existente con destino ao CT Pedreira (denominado circuíto l). Simple circuíto, con condutores unipolares de aluminio e illamento seco tipo RHZ1-ZOL 12/20 kV 3x(1x240 kAl + H16), de 66 metros de lonxitude.4. Saída de rede de baixa tensión desde o CT “CIMADEVILA” en proxecto, para interconexión coa Rede existente. Constará de dous circuítos (denominados circuítos 1 e 2), da seguinte forma: ● Un pequeno tramo de rede subterránea dobre circuíto de lonxitude 7 metros, con condutor tipo XZI-0,6/1 kV 4x(1x240 Al), con orixe no cadro de baixa tensión do CT e ﬁnal nun novo apoio de hornigón, tipo HV 11/800, a instalar na fachada do ediﬁcio do novo centro de transformación. ● Un tramo de rede aérea dobre circuíto de lonxitude 18 metros, con condutor tipo XZ1-0,6/1 kV 4x(1x24O Al), con orixe en novo apoio de formigón, tipo HV 11/800, a instalar na fachada do ediﬁcio do novo centro de transformación, e ﬁnal en apoio de formigón existente, cruzando a estrada dependente da deputación da Coruña, CP-3802.5. Saída de rede de baixa tensión desde o CT “CIMADEVILA” en proxecto, para interconexión coa Rede existente, mediante tres pasos de subterráneo a aéreo en tres apoios de formigón existentes. Constará dun circuíto (denominados circuítos 3), composto por condutor tipo XZ1 0,6/1 kV 4x(1x240 Al), e unha lonxitude total de 397 metros. No apoio existente n.° 15 da LMTA de San Martiño a Cimadevila (Expte.2.007/537), tipo HVH-4500/15, acondicionarase conforme ao reﬂexado no plano adxunto de Detalle n.° DET-02, para dotar a este apoio dunha conversión aéreo-subterráneo para o inicio do tramo de liña subterránea de media tensión denominada circuíto 2. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE n.º 310), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.º 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e de acordo coa resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (DOG núm.54) esta Xefatura Territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 110, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 3 de outubro de 2014. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca