10/06/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 27 de maio de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e declaración de utilidade pública (Exped. IN407A 2014/049)

Resolución do 27 de maio de 2014, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Laxe (expediente IN407A 2014/049-1). Para os efectos previstos na Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico (BOE n.º 310 do 27/12/2013), e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.º 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica que se describe: Núm. Expte.: IN407A 2014/049-1. Solicitante: Electra do Foxo, S. L. Domicilio social: Torelo, 15 - 15129 Vimianzo. Denominación: centro de distribución Castrelo. Situación: concello de Laxe. Características técnicas: L. M. T. soterrada, a 20 kV, en simple circuíto, de 31 metros de lonxitude total (21 metros de canalización), en condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1x240 mm 2 KAl+H16), coa orixe no paso aéreo-soterrado a instalar no apoio de formigón tipo HVH 2500/15 existente (apoio n.º 112-9 da L. M. T. VIM-803 Laxe-Neaño, propiedade de Unión Fenosa Distribución, S. A.) dotado de autoválvulas e no que se instalarán un novo paso aéreo – soterrado con pararraios autoválvulas e elementos de seccionamento XS, no cal se materializará o punto de entronque coa rede de distribución de Unión Fenosa Distribución, S. A. (os traballos de conexión ás instalacións de Unión Fenosa Distribución, S. A. serán executados por esta), e remate en cela de liña do Centro de Distribución (C. D.) proxectado. Novo centro de distribución (C. D.) propiedade de Electra do Foxo, S. L. con acceso autorizado ó equipo de medida para o persoal de Unión Fenosa Distribución, S. A., proxectado en edificio prefabricado de formigón, marca Ormazábal, tipo PF-2025 ou similar, compacto, de manobra interior, composto por: – Unha (1) cela de entrada de liña de alimentación ó C. D., unha (1) cela de interruptor automático con seccionador de corte en bacío, unha (1) cela de saída de liña de conexión coa rede de distribución de Electra do Foxo, S. L., unha (1) cela de protección de transformador e unha (1) cela de medida, con envolvente metálica e illamento en SF6; transformador de 160 kVA de potencia (ampliable ata 630 kVA) e relación de transformación 20/0,40-0,23 kV; cadro de baixa tensión tipo AC4-1600 TI 1000/5A; aparamenta de manobra e protección; equipo de medida; tomas de terra de ferraxes e neutro no interior e no exterior. L. M. T. soterrada, a 20 kV, en simple circuíto, de 32 metros de lonxitude total (22 metros de canalización), en condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1x240 mm 2 KAl+H16), coa orixe en cela de liña do C. D. proxectado e remate no novo paso aéreo-soterrado a instalar no apoio de formigón tipo HVH 1600/12P existente que sirve de soporte ó actual C. T. I. Torrejallones I (expediente 50.457) a desmontar por seres substituído polo C. D. Proxectado, ó que se dotará pararraios autoválvulas e elementos e seccionamento SXS, no que se materializará o acoplamento coa rede de distribución de Electra do Foxo, S. L. Recuamento dos tres (3) circuítos da rede de baixa tensión existentes que saen do C. T. I. Torrejallones I (expediente 50.457) ata o novo cadro de baixa tensión proxectado no C. D. Castrelo no que se fará o acoplamento coa maioría da rede de baixa tensión existente, proxectándose ademais a instalación dun novo treito de rede de baixa tensión por canalización existente, a 400/230 V, de 25 metros de lonxitude, en condutor XZ1 0,6/1 kV 4(1x95 mm 2 Al), coa orixe no cadro de baixa tensión do C. D. proxectado e remate no actual aéreo-soterrado existente no apoio de formigón tipo HV 1000/S10 existente, que recollerá o resto da rede de baixa tensión existente. Desconexión, peche e desmantelamento de parte das instalacións que se indican a continuación, inicialmente contidas no proxecto denominado C. T. I. Torrejallones I autorizado para a súa execución baixo o expediente administrativo 50.457: – Centro de transformación tipo intemperie e a súa aparamenta (transformador de 100 kVA de potencia emprazado sobre poste de formigón que se mantén, crucetas, illadores), cadro de protección das saídas de baixa tensión, treito de rede de baixa tensión de 4 metros de lonxitude en condutor RZ de seccións 3(1x150/80,6 mm 2 Al/Alm), treito de L. M. T. A. en condutor LA-30, apoios M. T. de formigón tipo HV 1600/14 (1) e apoios B. T. de formigón tipo HV 1000/11 (1). A relación concreta e individualizada dos bens e dereitos afectados que se considera de necesaria expropiación figuran no anexo que se insire xunto a esta resolución. A declaración de utilidade pública, segundo o artigo 56 da Lei 24/2013, do sector eléctrico, levará implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implicará a urxente ocupación para os efectos do artigo 52 da Lei de expropiación forzosa. Esta publicación faise igualmente para os efectos do artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, cando os titulares dos terreos propostos sexan descoñecidos, ignórese o lugar de notificación, ou ben, intentada a notificación, non se tería podido realizar, e deste xeito dirixir ao Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan sobre estes, de conformidade co artigo 5 da Lei do 16 de decembro de 1954 sobre expropiación forzosa. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas alegacións nesta Xefatura Territorial, sita na rúa Vicente Ferrer, 2-2.ª planta, 15071 A Coruña no prazo de vinte días, a partir da última publicación ou notificación individual. A Coruña, 27 de maio de 2014. O xefe/a territorial Por vacante O xefe do Servizo de Administración Industrial Artigo 30.3 Decreto 110/2013 (DOG n.º 140, do 24.07.2013) Maria Carmita Garcia del Rio Lehmann ANEXO Núm. Expte.: IN 407A 2014/049-1 Proxecto: centro de distribución Castrelo Relación de propietarios, bens e dereitos afectados