21/02/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 7 de febreiro de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa da instalación eléctrica no concello de Mazaricos (expediente IN407A 2013/214)

Resolución do 7 de febreiro de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa da instalación eléctrica no concello de Mazaricos (expediente IN407A 2013/214). Para os efectos previstos na Lei 54/1997 do 27 de novembro (B. O. E. n.º 285), do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (B. O. E. n.º 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa da instalación eléctrica que se describe: Solicitante: Ferroatlántica, S. A. U. Domicilio social: Paseo de la Castellana, 86 7.º 28046 Madrid. Denominación: modificado subestación 220/66 kV. Ponteolveira (exped. IN407A 2005/254). Situación: central hidroeléctrica de Ponte Olveira, no concello de Mazaricos. Características técnicas: A subestación proxectada sitúase na parcela pertencente á central hidroeléctrica de ponte Olveira, dentro do termo municipal de Mazaricos (A Coruña). A totalidade da subestación (zona 66kV e zona 220 kV) sitúase en terreos propiedade de Ferroatlántica, S. A. Parque intemperie convencional en 220 kV situado fronte á fachada da central hidroeléctrica, en dous niveis: o primeiro nivel (cota +238) estará composto por dúas chegadas de liña e un embarrado en 220 kV. O nivel superior (cota +244) conterá unha posición de transformador en 220 kV e o transformador de potencia 220/66 kV de 40 MVA para dar servizo aos complexos hidroeléctricos actuais de Fervenza e ponte Olveira e, no futuro, as súas ampliacións denominadas Fervenza II, ponte Olveira II e tamén o salto de Novo Castrelo. Caseta de control e monitorización, de planta rectangular 7,00x3,00 m e 3,00 m de altura útil, na cal se situarán os cadros de proteccións, cadro de servizos auxiliares e armario de baterías. Parque de intemperie a 66kV localizado na actual situación da subestación da central de ponte Olveira. Instalaranse catro módulos compactos PASS M00 para conexión das liñas procedentes das centrais hidroeléctricas de Novo Castrelo, Fervenza e ponte Olveira conectados por medio de embarrado de 66 kV con medida de tensión. Transformador elevador 66/30 kV no parque intemperie de 66 kV para elevar a tensión da liña de evacuación da Central Hidroeléctrica de Fervenza (30 kV) antes da conexión ao módulo PASS. A obra civil inclúe:  Demolición de construcións existentes e desmontaxe da actual SET 6/66 kV da C. H. Ponteolveira.  Acondicionamento de accesos.  Construción de sala de control en edificio prefabricado de 7,00 x 3,00 m e 3 m de altura útil.  Urbanización da parcela.  Cimentacións de aparamenta e bancadas de transformadores.  Instalación de estruturas aparamenta eléctrica.  Construción de canalizacións e canles para cables.  Construción de rede de drenaxes.  Tendido de rede de terras. Instalacións eléctricas proxectadas:  Dúas chegadas de liña de 220 kV con seccionamento.  Unha posición de transformador de 220 kV.  Un transformador de potencia 220/66 kV, cunha potencia de 40 MVA.  Unha posición de transformador en 66 kV (tipo compacto, PASS M00).  Tres posicións de 66kV para a LAT 66 kV das centrais de ponte Olveira + Ponte Olveira I, Fervenza I + Fervenza II e Novo Castrelo (tipo compacto, PASS M00).  Un transformador de potencia 66/30 kV cunha potencia de 12,5 MVA para elevar a tensión da LAT da Central Hidroeléctrica de Fervenza.  Unha posición de transformador en 30 kV para a conexión da liña procedente da central hidroeléctrica de Fervenza mediante a instalación de celas con 36 kV como tensión máxima asignada e illamento ao aire. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas alegacións nesta Xefatura Territorial, situada no edificio administrativo de Monelos, rúa Vicente Ferrer, 2-2.ª planta, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días a partir da última publicación desta resolución. A Coruña, 7 de febreiro de 2014. A xefa territorial Susana Vázquez Romero