23/12/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 10 de decembro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución dunha instalación eléctrica no concello de Cee (expediente IN407A 459/2009) Resolución do 10 de decembro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución dunha instalación eléctrica no concello de Cee (expediente IN407A 459/2009)

Resolución do 10 de decembro de 2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución dunha instalación eléctrica no concello de Cee (expediente IN407A 459/2009). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Domicilio social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña. Denominación: LMTS. CC. TT. parque empresarial de Cee. Modificado I. Situación: concello de Cee. Características técnicas: Reforzo POT806-Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 20 kV, de 0,838 km de lonxitude, en condutor RHZ1. de 240 mm 2 Al, coa orixe nunha arqueta existente sobre a L. M. T. S. POT806 na Avda. Fernando Blanco (Expte. IN407A 30/2008) e remate no Pa/s proxectado na celosía tipo C-4500 existente. Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 20 kV, de 0,07 km de lonxitude, en condutor RHZ1 de 240 mm 2 Al, coa orixe na L. M. T. S. POT806 ó C. T. Duei e remate na cela telecontrolada a instalar no C. T. n.º 2 do parque empresarial de Cee proxectado. Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 20 kV, de 0,07 km de lonxitude, en condutor RHZ1 de 240 mm 2 Al, coa orixe na L. M. T. S. POT806 ó C. T. Tintiben e remate na cela telecontrolada a instalar no C. T. n.º 2 do parque empresarial de Cee proxectado. Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 20 kV, de 1,293 km de lonxitude, en condutor RHZ1 de 240 mm 2 Al, entre os C. C. T. T. n.º 1, 2, 3 e 4 do parque empresarial de Cee, coa orixe e remate no C. T. N.º 2 unha vez entre e saía nos CTs. n.º 1, 3 e 4.4 centros de transformación prefabricados, denominados C. T. n.º 1, 2, 3 e 4 do parque empresarial de Cee, cunha potencia instalada de 630 kVA., e relación de transformación de 20.000/400-230 V., e as súas celas de M. T. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.º 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.º 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e o medio ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 10 de decembro de 2013. A xefa territorial Susana Vázquez Romero