26/02/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente: IN407A 2012/130

Resolución do 05 de febreiro de 2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Touro (expediente IN407A 2012/130). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: UDESA Enderezo social: Jose Ángel Valente, 17-baixo, local 62-15706 Santiago. Denominación: mellora de electrificación en Prevediños. Situación: concello de Touro. Características técnicas: • Paso aéreo-subterráneo MT. Se proxecta a mellora da distribución eléctrica mediantela execución dun novo centro de transformación e seccionamento a ubicar no núcleo de Insua, alimentado mediante unha Liña de Media Tensión Subterránea en triple circuito cunha lonxitude total de 57,5 m e un triple paso aéreo subterráneo no apoio n.° 18 da L. M. T. Prevediños-Vilar (Expte.2011/197). No C. T. S. Insua se ubicarán tres celas de protección de liña, unha para entrada e outra para saída de liña da L. M. T. existente Prevediños-Vilar (Expte.2011/197) e outra para a saida da derivación Sanguiñedo (Expte.2001/402). Se executará tamén a reforma da rede aérea de baixa tensión (Expte.7964-2) que alimenta os núcleos de Quintás e Insua. Estos núcleos pasarán a ser alimentados desde o novo C. T. a ubicar no núcleo de Insua (deslastrándoos desta maneira do C. T. Prevediños (Expte.2001/399) aproveitando o trazado da R. B. T. existente, pero mellorando o ramal de inicio dende o citado C. T. Insua, reemplazando o condutor existente por condutor RZ 3x95+54,6 mm 2 nunha lonxitude de 536,9 m e reforzando dous apoios existentes. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 05 de febreiro de 2013. A xefa territorial Susana Vázquez Romero