17/07/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Augas de Galicia
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico
Información pública

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA CLAVE: DH. V15.22220 O CONCELLO DE RIBEIRA, de conformidade co artigo 114 do Real decreto 1471/1989 polo que se aproba o Regulamento xeral de execución da Lei de costas, solicita autorización para o vertido ao mar (cunca da ría de Arousa) dun caudal medio de 534.798 m 3 /ano de augas residuais urbanas depuradas procedentes do saneamento dos núcleos de Oleiros, Artes, Bretal, Sirves, Olveira e Corrubedo (T. M. Ribeira). A estación depuradora de augas residuais, localizada en Punta Paxariñas, está dimensionada para 7.326 habitantes equivalentes, e conta cos seguintes dispositivos: Liña de auga – Pretratamento  Dous (2) pozos de bombeo independentes con reixa de desbaste de grosos de 50 mm de luz de paso.  Dous (2) canais de desbaste independentes con dous (2) tamices de finos de limpeza automática de 3 mm de luz de paso. – Tratamento primario  Canal desareador-desengraxador con aireación de 27,79 m 3 de capacidade.  Sistema de medición de caudal. – Tratamento secundario  Reactor biolóxico tipo carrusel de 1.972,19 m 3 de capacidade e con proceso de nitrificación-desnitrificación.  Equipo de eliminación de fósforo por precipitación mediante dosificación de cloruro férrico.  Decantador secundario circular por gravidade de 15 m de diámetro e 632,6 m 3 de capacidade, con recirculación de lodos.  Sistema de medición de caudal de tipo electromagnético. – Tratamento terciario  Desinfección por ralos UV en canal de dimensións 5,18 x 0,475 x 0,745 m.  Arqueta de toma de. mostras. Liña de lodos  Espesador circular de Iodos por gravidade de 57,26 m 3 de capacidade.  Deshidratación mediante decantador centrífugo de 25 m 3 de capacidade. Posteriormente, as augas residuais urbanas depuradas na EDAR de Corrubedo serán vertidas ao mar (cunca da ría de Arousa) a través dun conduto de desaugue de PEAD de 250 mm de diámetro e 221,5 m de lonxitude total, diferenciado en dous tramos; un terrestre de 148,5 m e outro mariño de 73 m que finaliza á cota –4 m, e que dispón de tres elevadores-difusores con cota de saída á –3 m. As coordenadas UTM do punto de vertido ao mar (cunca da ría de Arousa) das augas residuais urbanas depuradas procedentes da EDAR de Corrubedo serán as seguintes: X=493.834; Y=4.712.903 (datum ED50). Porén, mentres non se obteña a concesión de ocupación de terreos de dominio público marítimo-terrestre e previa á execución das obras do sistema de evacuación do vertido ao mar (cunca da ría de Arousa), as augas residuais urbanas depuradas na EDAR de Corrubedo serán vertidas, fora da zona de dominio público marítimo-terrestre, de xeito soterrado e a través do material granular existente na zona, no punto de vertido con coordenadas UTM: X=493.818; Y=4.713.101 (datum ED-50). O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VINTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Ribeira; nas oficinas da entidade Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, sitas na praza Camilo Díaz Baliño de Santiago de Compostela; e no Servizo Territorial Centro de Augas de Galicia, sito na rúa Tomiño, 16 de Santiago de Compostela, onde se atopa exposto o proxecto para que poida ser examinado por quen desexe. Santiago de Compostela, 21 de xuño de 2013. O xefe da Área de Vertidos Asdo.: Manuel Morato Miguel