14/11/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 31 de outubro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Santa Comba (expediente IN407A 2013/91) Resolución do 31 de outubro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Santa Comba (expediente IN407A 2013/91)

Resolución do 31 de outubro de 2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Santa Comba (expediente IN407A 2013/91). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Electra de Santa Comba, S. L. Enderezo social: r/ Miraflores, n.º 20-baixo.15840 Santa Comba Denominación: L. M. T. S. e C. T. Portocarreiro II. Situación: concello de Santa Comba. Características técnicas: O punto de conexión da liña de media tensión enterrada será no paso aéreo enterrado do apoio de nova execución HVH 15/3000 (nas coordenadas UTM-huso 29 X=520.335 Y=4.766.018) e con final no centro de transformación e seccionamento de nova execución e obxeto do proxecto CT PORTOCARREIRO II (nas coordenadas UTM-huso 29 X=520.740 e Y=4.765.670). A tensión nominal será de 20 KV cun tipo de condutor RHZ1-2OL-12/20 KV 240 mm 2 Al e con unha lonxitude de 568 metros. O centro de transformación ubicarase nunha caseta prefabricada tipo EHC-3T1D, ca cal se instalará unha cela de liña e outra de protección de trafo ambas serán modulares de aislamento e corte hexafluoruro de azufre (SF6), con interruptor-seccionador de 630 A, tensión de 24 KV e 20 KV, con indicadores de presencia de tensión e con mando CTI motorizado. Tamén se instalará un conxunto de pararraios autoválvulas de 10KV-24 KV en bornes do trafo, así como un transformador de 160 KVA, con refrixeración natural en baño de aceite con tensión primaria de 20.000 voltios e tensión secundaria de 400/230 V en caseta prefabricada, tamén se instalará un cuadro de baixa tensión con interruptor automático con relés de regulación. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.º 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.º 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 31 de outubro de 2013. A xefa territorial Susana Vázquez Romero