09/12/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Augas de Galicia
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico
Información pública

CLAVE: DH. V15.43768 CARPINTERÍA GARY JAMES BOIXAREU UCETA, S. L. de conformidade co artigo 245 do Regulamento do dominio público hidráulico, solicita autorización de vertido dun caudal máximo de 49.275 m 3 /ano de augas residuais fecais xeradas nas instalacións da mercantil adicadas a fabricación de mobles e outras estruturas de madeira e asentadas no lugar do Campo (t. m. Mesía), e de augas residuais urbanas procedentes do núcleo do Campo (t. m. Mesía) depuradas ao río Samo (cunca do río Tambre) procedentes da EDAR asentada no lugar do Campo (t. m. Mesía); edun caudal máximo de 15.144,19 m 3 /ano de augas residuais pluviais procedentes das instalacións da mercantil. As augas residuais fecais procedentes das instalacións de Carpintería Ramón García, S. L. e as augas residuais urbanas procedentes do saneamento do núcleo do Campo (t. m. Mesía) serán tratadas nun Sistema de depuración, deseñado para 300 habitantes equivalentes e asentado no lugar do Campo, que consta dos seguintes dispositivos: - Arqueta con reixa de desbaste de 30 mm de luz de paso - Decantador-dixestor primario dotado de depósito de flotantes e cámara de descarga de 10,7 m 3 de capacidade de decantación e 23,18 m 3 de capacidade de dixestión - Leito bacteriano con recheo plástico de 20,97 m 3 de capacidade e distribuidor rotativo - Decantador-dixestor secundario de 10,7 m 3 de capacidade de decantación e 19,58 m 3 de capacidade de dixestión Unha vez depuradas estas augas residuais serán vertidas ao río Samo (cunea do río Tambre) a través dun conduto de PVC de 160 mm de diámetro e 271,75 m de lonxitude, no punto de coordenadas UTM: X=560.038; Y=4.773.606 (datum WGS84). As augas residuais pluviais xeradas nas instalacións de Carpintería GARY JAMES BOIXAREU UCETA, S. L. serán canalizadas dende os distintos puntos de recollida existentes nas instalacións ata o seguinte sistema de depuración: - Cámara de graxas-desarenador de 6,88 m 3 de capacidade e dimensións 2,7 x 1,7 x 1,5 m - Decantador-separador de graxas de 35 m 3 de capacidade e dimensións 3,75 m de diámetro x 4,07 m de altura Unha vez depuradas estas augas residuais serán vertidas por infiltración ao terreo (cunca do río Tambre) a través de tres zanxas filtrantes en paralelo de 72 m de lonxitude unitaria e un área de drenaxe de 345,84 m 2, no punto de vertido con coordenadas UTM: X=560.149; Y=4.773.496 (datum WGS84). Asemade, existe un tanque de tormentas prefabricado de 35 m 3 de capacidade e dimensións 2,5 m de diámetro x 7,51 m de lonxitude, que funciona como elemento de control limitando que o vertido poida producir desbordamentos ou crecidas no río en época de choiva mol intensa. Neste caso as augas residuais pluviais depuradas non atravesan as zanxas filtrantes, e son vertidas ao río Samo (cunca do río Tambre) a través dun conduto de 90 mm de diámetro x 260 m de lonxitude, no punto de vertido con coordenadas UTM: X=559.973; Y=4.773.687 (datum WGS84). O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de TRINTA (30) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data da publicación no boletín oficial da provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas da entidade pública empresarial Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas sitas na praza Camilo Díaz Baliño de Santiago de Compostela e no Servizo Territorial Centro de Augas de Galicia asentado na rúa Tomiño, 16 - Santiago de Compostela; onde se atopa exposto o proxecto para que poida ser examinado por quen desexe. Santiago de Compostela, 20 de novembro de 2013 A xefe da Área de Vertidos Asdo.: Manuel Morato Miguel