09/12/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 21 de novembro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no Concello de Santa Comba. (expediente IN407A 2013/165) Resolución do 21 de novembro de 2013, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no Concello de Santa Comba. (expediente IN407A 2013/165)

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Industrial Barcalesa SL Enderezo social: Corneira.-15863 A Baña Denominación: centro de transformación “interconexion catroventos”, ubicado en punto fronteira, e alimentación en baixa tensión a tres naves industriais (Santa Comba) Situación: concello de Santa Comba Instalación e montaxe do Centro de Transformación “interconexión catroventos”, en caseta prefabricada de formigón, de 400 kVA de potencia asignada, con relación de transformación 20/0,42, seis celas de media tensión Ormazabal ou similar: 3 CML, 1 CMM, 1 CMP y 1 CMV. A caseta prefabricada de formigón conformará o Punto Fronteira entre as compañías “Industrial Barcalesa, S. L.” e “Electra de Santa Comba, S. L.”, polo que as súas dimensions serán suficientes para albergar o Centro de Transformación en proxecto, así como o Centro de Seccionamento, propiedade de “Electra de Santa Comba, S. L.” definido en proxecto aparte e os equipos de proteccion e medida. Reposición dunha Liña Subterránea de Alta Tensión 20 KV asociada ao actual CT “Catro Ventos” a desmontar (nº exp.: IN407A 06/438), hacia o novo CT “Interconexion Catroventos”, Simple Circuito, con conductores unipolares de aluminio e aislamento seco tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x240 Al + H16), denominada LSAT (20kV) AL CT “Interconexion Catroventos”, de 36 metros de lonxitude Reordenación das Redes de Baixa Tensión (420/230V) asociadas ao CT “Catro Ventos”, a desmontar, hacia o novo CT “Interconexion Catroventos” e construcción de tres novas saidas de alimentación a tres naves industriais, en cable tipo RV 0,6/1kV 3x240Al+1x150Al e de 358 metros de lonxitude total. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 21 de novembro de 2013 A xefa territorial, Susana Vázquez Romero