18/03/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente: IN407A 2012/106

Resolución do 25 de febreiro de 2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Cerceda (expediente IN407A 2012/106). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: UDESA Enderezo social: José Ángel Valente, 17-baixo, local 62.15706 Santiago Denominación: LMTS, CT, RBTS San Amaro (Rodís-Cerceda) Situación: concello de Cerceda Características técnicas: • Paso aéreo-subterráneo Tensión nominal: 20 KV. Tipo: paso aéreo-subterráneo a realizar no apoio s/n existente de tipo HVH-13/2.500 da LMT Mixon-A Silva (Expte.377/06), contemplado no proxecto de LMT bucle A Silva e o CT grupo escolar (Expte.578/07) (UTM: 535.612; 4.778.742). LMT subterránea a CT A Silva I Inicio de liña (UTM): cela de liña proxectada no CT A Silva I na que se realizará unha mellora integral (Expte.8.842) (UTM: 535.464; 4.778.751). Final de liña (UTM): paso aéreo-subterráneo a realizar no apoio s/n existente de tipo HVH-13/2.500 da LMT Mixon-A Silva (Expte.377/06), contemplado no proxecto da LMT bucle A Silva e CT grupo escolar (Expte.578/07) (UTM: 535.612; 4.778.724). Lonxitude: 304 m. Condutor: RHZ1-2 OL-12/20 KV-3 (1X240 Al). Tensión nominal: 20 KV. Mellora do CT A Silva. Tipo: compacto manobra exterior en caseta de obra civil. Aislamento: aceite mineral. Potencia 400 KVA. Relación de transformación: 20/0,4 KV. Protección contra sobretensions: termómetro de contactos. Protección contra sobreintensidades: fusibles de 20 A. Saídas RBT subterránea de CT A Silva I Orixe: CT A Silva (Expte.8.842). Lonxitude: 454 m. Condutores: XZ1-0,6/1KV-4(1X240 Al). N.° de circuítos: 4 Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 25 de febreiro de 2013. A xefa territorial Susana Vázquez Romero