09/10/2012 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Augas de Galicia
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico
Información pública

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA CLAVE: DH. V15.30264 JUNTA DE COMPENSACIÓN DEL SECTOR M-3 (MODIFICACIÓN PUNTUAL N.° 3) DE LAS NN. SS. DE ARANGA PLAN DE SECTORIZACIÓN DEL POLÍGONO INDUSTRIAL DE MONTESALGUEIRO, de conformidade co artigo 245 do Regulamento do dominio público hidráulico, solicita autorización para o vertido dun caudal máximo de 50.400 m 3 /ano de augas residuais domésticas depuradas ao rego de Fonte da Tolda (cunca do río Mandeo) e dun caudal máximo de 136.790 m 3 /ano de augas residuais domésticas depuradas ao rego de Fraga (cunca do río Mandeo) procedentes dos sectores norte e sur, respectivamente, do polígono industrial de Montesalgueiro localizado no lugar de Montesalgueiro-Muniferral (T. M. Aranga). As augas residuais domésticas xeradas no sector norte do polígono industrial de Montesalqueiro son tratadas mediante os seguintes dispositivos: ▪ Arqueta de pretratamento dotada de reixa de desbaste de grosos manual cunha separación entre barrotes de 3 cm. ▪ Cámara de graxas de 8 m 3 de capacidade, 2 m de diámetro e 2,75 m de altura total. ▪ Depuradora compacta de oxidación total dotada de decantador, compresor, grella de difusores e recirculación de Iodos, con nitrificación-desnitrificación simultánea, deseñada para 700 habitantes equivalentes, de 140 m 3; 3,5 m de diámetro e 15,2 m de Ionxitude. As augas residuais domésticas depuradas procedentes do sector norte do polígono industrial son vertidas ao rego de Fonte da Tolda, afluente do río Mandeo, mediante canle trapezoidal con encachado de pedra de 1 m de base, 0,5 m de altura e talude 11-1:2V, de 34,7 m de lonxitude, no punto de coordenadas UTM: X=577.387; Y=4.785.624. As augas residuais domésticas xeradas no sector sur do polígono industrial de Montesalqueiro son tratadas mediante os seguintes dispositivos: ▪ Arqueta de pretratamento dotada de reixa de desbaste de grosos manual cunha separación entre barrotes de 3 cm. ▪ Arqueta de reparto a dous sistemas dispostos en paralelo, cada un deles composto polos seguintes elementos: * Cámara de graxas de 10 m 3 de capacidade, 2,5 m de diámetro e 2,28 m de altura. * Depuradora compacta de decantación-dixestión e filtro biolóxico deseñada para 900 habitantes equivalentes, de 162 m 3, 3 m de diámetro e 23,52 m de lonxitude. * Decantador secundario cilíndrico de fondo troncocónico de 21 m 3 de volume, 3,5 m de diámetro e 4,265 m de altura total. ▪ Arqueta final de confluencia dos efluentes dos sistemas de depuración dispostos en paralelo para o seu vertido conxunto. As augas residuais domésticas depuradas procedentes do sector sur do polígono industrial son vertidas ao rego da Fraga, afluente do río Mandeo, mediante canle trapezoidal con encachado de pedra de 1 m de base, 0,5 m de altura e talude 1H:2V, de 35,5 m de lonxitude, no punto de coordenadas UTM: X=577.794; Y=4.785.154. O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de TRINTA (30) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas da entidade pública empresarial Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas sitas na praza Camilo Díaz Baliño de Santiago de Compostela, e no Servizo Territorial Norte de Augas de Galicia sito na rúa Wenceslao Fernández Flórez, 1 da Coruña, onde se atopa exposto o proxecto para que poida ser examinado por quen desexe. Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2012. O xefe da Área de Vertidos, e. f. Asdo.: Francisco Julio Gutiérrez García