08/08/2012 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente IN407A 2011/95-1

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: U. D. E. S. A. Enderezo social: José Angel Valente, 17-bajo, local 62-15706 Santiago Denominación: Modificado do proxecto C. I. (Punto Fronteira) e L. M. T. S. Arinteiro. Fontedíaz. Situación: Concello de Touro. Características Técnicas: LMT soterrada a 20 KV, de 12 metros de lonxitude, en condutor RHZ1-20L-18/30 kV 3(1x240 mm 2 Cu), coa orixe en cela de liña existente no C. D. de UNION FENOSA DISTRIBUCION, S. A. (Expediente IN407A 2009/470-1 - Coordenadas UTM: 556.596 / 4.746.950) e remate en cela de liña a instalar no centro de interconexión (punto Fronteira) proxectado (Coordenadas UTM: 556.598 / 4.746.957). LMT soterrada, denominada ARINTEIRO I, de 1.214 metros de lonxitude, en condutor RHZ1-20L-12/20 kV 3(1x240 mm 2 Al), coa orixe en cela de liña a instalar no centro de interconexión proxectado e remate no PAS a instalar en apoio tipo HVH 4500/17 que substitúe ó apoio n° 49 existente tipo HVH 400/14 da LMT Millares - Quion (Expediente IN407A 2002/247-1). LMT soterrada, denominada ARINTEIRO II, de 1.122 metros de lonxitude, en condutor RHZ1-20L-12/20 kV 3(1x240 mm 2 Al), coa orixe en cela de liña a instalar no centro de interconexión proxectado e remate no PAS a instalar en apoio tipo HVH 4500/17 que substitúe ó apoio n° 49 existente tipo HVH 400/14 da LMT Millares - Quion (Expediente IN407A 2002/247-1), logo de entrar e saír no CS Tratamentos Ecolóxicos (Expediente IN407A 2012/23-1). Centro de Interconexión en edificio prefabricado de formigón (punto fronteira), composto dun conxunto de celas con illamento en SF 6, formado por: cela de interruptor - seccionador con autoválvulas, cela de interruptor automático para protección xeral, cela de medida, celas (2) de seccionador interconectadas mediante remonte con condutor RHZ1-20L-18/30 kV 3(1x240 mm 2 Cu), celas (2+1 de reserva) de interruptor automático para as saídas das liñas, cela de protección para o transformador de servizos auxiliares, de 50 kVA de potencia e relación de transformación 20/0,4 kV. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A xefa territorial Por ausencia O xefe do servizo de enerxía e minas Artigo 39.3 Decreto 324/2009 (D. O. G. n° 117, do 17.06.2009) Juan lgnacio Lizaur Otero