21/05/2012 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Número de expediente: IN407A 40/2012

Resolución do 2 de maio de 2012, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente IN407A 40/2012). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Enderezo social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña. Denominación: L. M. T. S., CC. TT. centro comercial As Cancelas. Situación: concello de Santiago de Compostela. Características técnicas: Liña eléctrica de media tensión subterránea, alimentación a CC. TT. centro comercial As Cancelas, a 20 kV, cunha lonxitude de 1,834 km, coa orixe na subestación de San Caetano (expediente 415/03), condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV, 3(1x240 Al), e final no C. T. n.° 8 centro comercial As Cancelas, tras realizar entrada e saída nas celas a instalar nos centros de transformación previstos e enlace coa L. M. T. subterráneas que alimentan aos CC. TT. urbanización As Cancelas n.° 1 e n.° 2 (expediente 266/08). Liña eléctrica de media tensión subterránea, a C. R. centro comercial As Cancelas (liña cero), a 20 kV, cunha lonxitude de 2x0,614 km, coa orixe en punto de acceso existente en intersección de rúa As Cancelas con vial da Urbanización enlace L. M. T. S. SCY-807 (expediente 3/95), condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV, 3(1x240 AI), e final na mesma liña tras realizar entrada e saída nas celas a instalar no C. T. n.° 3-centro de reflexión do centro comercial As Cancelas. Centros de transformación non prefabricados n.° 1, 2 e 3, cunha potencia de C. T. n.° 1: 2X630 kVA; C. T. n.° 2: 3X630 kVA; C. T. n.° 3-CR: 2X630 kVA, e unha relación de transformación de 20.000/400-230 V. Centros de transformación non prefabricados n.° 4 e 8, cunha potencia de 630 kVA. (c/u), e unha relación de transformación de 20.000/400-230 V. Centros de transformación non prefabricados n.° 5, 6 e 7, cunha potencia de 2x630 kVA (c/u), e unha relación de transformación de 20.000/400-230 V. Concello de Santiago de Compostela. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 2 de maio de 2012. Susana Vázquez Romero Xefa territoral da Coruña