13/01/2012 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente: IN407A 163/2011

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Enderezo social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 — A Coruña. Denominación: L. M. T. S., C. T., R. B. T. Castro. Situación: concello da Pobra do Caramiñal. Características Técnicas: Liña eléctrica de media tensión aérea a 20 kV a C. T. Castro, cunha lonxitude de 0,044 km, coa orixe en apoio en derivada da L. M. T. A. a C. T. Devesa-Xobre (expediente 27.254) a C. T. Depuradora Pobra (expediente 51.680), en condutor tipo LA-56/54,6 mm 2, e final no apoio proxectado n° 2. Liña eléctrica de media tensión aérea a 20 kV a C. T. Depuradora Pobra, cunha lonxitude de 0,017 km, coa orixe no citado apoio proxectado n° 2, con condutor tipo LA-30/31,1 mm 2, e final en apoio existente. Liña eléctrica de media tensión subterránea a 20 kV a C. T. Castro, cunha lonxitude de 0,458 km, en condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV-3x(1X150) mm 2 Al, coa orixe no paso aéreo subterráneo do citado apoio proxectado n° 2 e final en C. T. Castro proxectado. Centro de transformación (CT) prefabricado Castro, cunha potencia de 250 kVA e unha relación de transformación de 20/0,400-0,230 kV. Rede de baixa tensión subterránea, composta de 2 circuítos, cunha lonxitude de 0,263 km, en condutor tipo XZ1 0,6/1 kV 4x(1x240) mm 2 Al, coa orixe no C. T. proxectado e final en pasos aéreos subterráneos. Rede de baixa tensión aérea, coa orixe nos pasos aéreos subterráneos da R. B. T. S., consistentes no reforzo de tramos en condutor tipo RZ 3x50/54,6 mm 2 Al e substitución de 3 apoios existentes, cunha lonxitude total de 0,445 km. Concello da Pobra do Caramiñal. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 28 de decembro de 2011 A xefa territorial Por vacante O xefe do servizo de Administración Industrial Artigo 39.3 Decreto 324/2009 (DOG n° 117 do 17.06.2009) Lucia Amelia Toabanda Saltares