04/09/2012 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Número de expediente: IN407A 2011/254-1

Resolución do 09 de agosto de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía e Industria, pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución das instalacións eléctricas no concello de Val do Dubra (N.º EXPTE. IN407A 2011/254-1). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Central Eléctrica Industrial, S. L. Domicilio social: lugar de Cernadas, s/n, Portomouro, 15781 Val do Dubra (A Coruña) Denominación: LMT SUBTERRÁNEA A 20 KV, DC CENTRO SECCIONAMIENTO E TRANSFORMACIÓN 630 KVA EN PORTAL Situación: Val do Dubra Características técnicas: • Liña de media tensión soterrada (LMTS) a 20 kV, cunha lonxitude de 0,939 km, con conductor tipo RHZ1-2 OL-12/20 kV 3(1x240) mm 2 Al, con orixe no paso aereo-soterrado a instalar en apoio metálico AC-500 na liña de media tensión aérea a 20 kV dende Mercuto a Ponte Vilariño no tramo Pé de Boi a Ponte Vilariño (expediente 52.089) propiedad do solicitante, e final no Centro de Seccionamento e Transformación en Portal do Agro. • Liña de media tensión soterrada (LMTS) a 20 kV, cunha lonxitude de 0,729 km, con conductor tipo RHZ1-2 OL-12/20 kV 3(1x240) mm 2 Al, compartindo canalización coa anteriormente citada liña soterrada, con orixe en arqueta situada a 2 m. do paso aereo-soterrado a instalar en apoio de hormigon existente HV-630-R13 CR1 CA existente na LMTA 20 kV nas proximidades do CTA Cernadas e final no centro de seccionamento e transformación en Portal do Agro. • Centro de seccionamento e transformación en edificio prefabricado en Portal do Agro, onde chegan as citadas liñas soterradas e cun transformador de potencia de 630 kVA e unha relación de transformación 20.000/400-230 V, quedando prediseñado para 2 x 630 kVA. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxfa eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexufzo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 09 de agosto de 2012. A xefa territorial Por ausencia (Artigo 39.3 Decreto 324/2009; DOG n.º 117, do 17 de xuño) O xefe do Servizo de Administración Industrial Ivanova Sol Lepa Arioua