21/12/2012 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente: IN407A 2012/111

Resolución do 28 de novembro de 2012, da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía e Industria, pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución das instalacións eléctricas no concello de Santa Comba e A Baña (N” Expte. IN407A 2012/111). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: ELECTRA DE SANTA COMBA, S. L. Domicilio social: Miraflores,20, baixo, 15840 Santa Comba (A Coruña) Denominación: LMT, CT e RBT Hermida. Situación: Santa Comba e A Baña. Características técnicas: • Reforma do centro de transformación Ser (Expte.27.949) mediante o acondicionamento da caseta existente e desistalación da aparamenta actual e instalación de tres celdas de filia e unha de protección de transformador con illamento en SF6, así como apertura da LMT existente derivación a CT Ser (Expte. IN407A 1999/287) con entrada e saída no CT Ser mediante a instalación de dous pasos aéreo-soterrado no apoio n.° 7 existente, baixo tubo con 40 m de condutor RHZ 1-2OL 12/20 kV 3x(1 x240) mm 2 Al. • Liña de media tensión soterrada (LMTS) a 20 kV, cunha lonxitude de 992 m, en condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 3x(1x95) mm 2 Al, con orixe no centro de transformación Ser (Expte.27.949), e final no paso aéreo-soterrado onde se conecta con CTI Hermida proxectado. • Centro de transformación intemperie (CTI) Hermida, sobre apoio de formigón tipo HV 16/1300 que sustitue ao existente, cunha potencia de 160 kVA e relación de transformación de 20/0,400-0,230 kV, ubicado no lugar da Ermida (coordenadas UTM X: 517.442, Y: 4.761.149) • Rede de baixa tensión soterrada, cunha lonxitude de 25 metros, en conductor RV 0,6/1kV 3x(1x95) Al., composta por dous circuitos con orixe no CTI Hermida que conectarase coa rede de baixa tensión existente (Expte. IN407A 2005/437) en pasos aereos-soterrados a instalar no apoio n.° 28 existente. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se consider pertinente. A Coruña, 28 de novembro de 2012. A xefa territorial Susana Vázquez Romero