29/12/2011 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Expediente IN 407 A 2011/202

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Electra del Zas, S. L. Domicilio: Vila do Mato, nº 27.15850 Zas (A Coruña) Denominación: centro de reparación e seccionamento Vilar do Mato-Zas Situación concello de Zas Características Técnicas: -Substitución do centro de repartición e seccionamento existente na mesma parcela onde está a sede da empresa distribuidora, consistente na instalación dun edificio prefabricado onde se instalarán unha cela de liña, dúas celas de liña motorizadas, unha cela de protección de transformador e un transformador de potencia 50 kVA e relación de transformación 20/0,4-0,23 kV. -Acondicionamento das entradas e saídas ao novo centro de reparto e seccionamento mediante a instalación das seguintes liñas de media tensión soterradas a 20 kV: unha liña de entrada con orixe no paso aéreo-soterrado a instalar en apoio existente da LMT Jallas-Electra de Zas (Expte.: IN 407 A 1996/252); unha liña de saída ata a liña soterrada LMT Viladomato-Carreira (Expte.: 52.355), e outra liña de saída ata o paso aereo-soterrado a instalar en apoio existente da LMT Vilardomato-Central (Expte.:29.526), todas con conductor tipo RHZ1-20L 12/20 kV 1x95 mm 2 Al e unha lonxitude total de 104 m. -Saídas de baixa tensión soterradas con orixe no centro de transformación proxectado e final na rede aérea existente, cunha lonxitude total de 32 m., con conductor tipo XZ1 0,6/1 kV lx150mm 2 Al. -Retranqueo de rede aérea de baixa tensión existente desprazandose o inicio da tiña e intercalándose un novo apoio de alineación, con conductor tipo RZ-0,6/1kV 3*95AI+54,6 Alm. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, sendo as características axustadas en tódalas suas partes as que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordó con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir de data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contados a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña a 13 de decembro de 2011 O xefe de Administración Industrial Art.39.3 D.324/2009 (DOG nº 117 DO 17/06/2009) Melanie Andrea Respall Lamprea