11/05/2011 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Número de expediente: IN408A 25/2010

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n° 285), do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n° 310), sobre autorizacion de instalaciones de enerxía eléctrica. Decreto 149/2008, do 26 de xuño, polo que se regula el procedimento de autorización das instalacións de enerxía eléctrica, a partir de la valorización energética da biomasa forestal primaria na Cominidade Autónoma de Galicia, sométese a información pública a petición de autorización administrativa da instalación eléctrica que se cita: Solicitante: Renova Generación de Energias Renovables S. L. Enderezo Social: Sor Joaquina, 4 Baixo esquerda.15011 A CORUÑA Denominación: Planta de Biomasa Poligono Teixeiro Situación: Curtis (Teixeiro) Características técnicas: • Planta de biomasa forestal, basada nunha caldeira de combustión de estelas de biomasa, con sistema de grella e aporte máximo do 10% de gas natural. • Obra civil consistente na urbanización da parcela, construcción de naves de acopio, silo e edificio principal que acollerá a caldeira e o ciclo de vapor, cos correspondentes viais de acceso as naves e o silo do almacen. Dotación de servizos de auga suministro eléctrico e contra incendios. • A caldeira estará composta polo sistema de almacenamento e alimentación da biomasa, fogar e sistema de combustión de grella, sistema de recuperación de calor acuotubular, bombas de alimentación, tanques de purga, sistema de aire de combustión, cheminea e filtros. • Acometida interior de gas natural, líñas de distribución e estación de regulación e medida. • Turbogrupo de vapor e condensación multietapa, con tres extracciones de vapor e conectado cun alternador síncrono cunha potencia nominal 11,5 MWe, factor de potencia 0,8 e tensión 11 kV. Condensador de vapor a 0,08 bar(a) e sistema de baleiro. • Desgasificador e tanque de alimentación a caldeira. • Precalentador de alta presión para precalentamento da auga procedente do desgasificador. Precalentador de baixa presión para o precalentamietno do condensado da turbina ó desgasificador. • Sistema de refrigeración compuesto por dous sistemas primarios (principal e aberto) e un secundario (circuito pechado), con torre de refrigeración con fluxo a contracorriente e potencia térmica a disipar de 22.000 kW. • Subestación transformadora equipada con transformador de 12,5 MVA e relación de transformación 11/66 KV, celdas de media tensión 11 KV, transformador de servizos auxiliares de 1000 KVA, transformador de servizos de parque de biomasa de 400 KVA e relación 11/0,4 KV, aparellaxe de medida, protección, telemando e telecontrol. Grupo electrógeno de 350 KVA a 0,4 kV, para alimentación de servizos esenciales da planta de biomasa. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas alegacións neste departamento territorial, situado no edificio administrativo de Mondos, s/n, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir da última publicación. A Coruña, 18 de abril de 2011 A xefa territorial Por ausencia A xefa territorial Por ausencia O xefe do Servizo de Administración Industrial Artigo 39.3 Decreto 324/2009 (DOG. nº 117 do 17.06.2009) Radia Ciutacu Chacana