29/12/2011 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Expediente IN 407 A 2011/252

Resolución do 13 de decembro de 2011 da xefatura territorial da Conselleria de Economía e Industria da Coruña pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de As Pontes de García Rodriguez (expediente IN 407 A 2011/252) Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: DISTRIBUIDORA ELECTRICA NIEBLA, S. L. Domicilio: Avda Linares Rivas n° 44-21C, 15005 A Coruña Denominación: Anexo modificado o proxecto Adecuación de CT Alto do Pio Situación concello de As Pontes Características Técnicas: -Liña de media tensión soterrada a 6/20 kv con orixe en paso aéreo-soterrado a instalar nun apoio existente (Coordenadas UTM, X:586.250; Y:4.814.740) da LMT, CT Iglesia-Espiñerado (Expte 51863) e final no CT e seccionamento Alto do Pio, situado en edificio prefabricado existente (Coordenadas UTM X:586.253; Y:4.814.748), por canalización existente baixo beirarrúa de acceso o CT, con conductor tipo RHZ1-2OL-18/30 kV 3x(1x95) mm 2 Al, cunha Ionxitude de 16 m. de paso soterrado-aéreo e 5’7 m. en soterrado. -Instalación na caseta prefabricada existente de Alto do Pio (Expte.51863) de novas celas de protección e liña, novo cadro de baixa tensión, así como do transformador existente de potencia 250 kVA con relación de tensións 6-20/0’4-0’23 kV. -Rede de baixa tensión soterrada por canalización existente baixo beirarrúa de acceso ao CT en conductor tipo XZ, cunha Ionxitude de 4’3 m. con orixe no cadro de baixa tensión do CT Alto do Pio e final no apoio a substituír tipo HVH 11/1600 onde se realizará un paso soterrado-aéreo, e desde este apoio en rede tensada entre apoios en cuádruple circuito con conductores tipo RZ cunha Ionxitude de 21 m. ata o poio existente tipo HV 11/400 onde se conectará coa rede de baixa tensión aérea existente Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, sendo as características axustadas en tódalas suas partes as que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordó con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir de data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contados a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña a 13 de decembro de 2011 O xefe de Administración Industrial Art.39.3 D.324/2009 (DOG Nº 117 DO 17/06/2009) Baudilio Sagastagoitia Katir