02/12/2011 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Número de expediente: IN407A 158/2011

Resolución do 16 de novembro de 2011, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Cerceda (expediente IN407A 158/2011). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Enderezo social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña. Denominación: L. M. T. S., C. T. Picota-Campo Feira. Situación: concello de Cerceda. Características técnicas: Liña eléctrica subterránea de media tensión (L. M. T. S.) a 20 kV, que substitúe o tramo aéreo existente entre os apoios n.° 40 e 53 da L. M. T. A. SME-802 Picota-Campo da Feira, cunha lonxitude total de liña subterránea de 0,963 km, con condutor tipo RHZ1-2OL-12120 kV 3(1x240) mm 2 Al, coa orixe no paso aéreo subterráneo a realizar no apoio final de liña n.° 40 existente na L. M. T. A. Picota-Campo da Feira e final en paso aéreo-subterráneo a realizar en apoio final de liña n.° 53 existente na mesma liña, recollido no recuamento L. M. T. Meirama (expediente IN407A 2007/235), tras realizar entrada e saída nas celas a instalar no novo C. T. Picota proxectado. Centro de transformación (C. T.) prefabricado, cunha potencia de 400 kVA e unha relación de transformación de 20.000/400-230 V, que substituirá o C. T. de obra civil existente (expediente 52.149). Rede de baixa tensión (R. B. T.) subterránea, cunha lonxitude total de 0,030 km, coa orixe nas dúas saldas de baixa tensión do C. T. proxectado e final na rede aérea existente, con condutor tipo XZ1-0,6/1 kV 4(1x240) mm 2 Al. Concello de Cerceda. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 16 de novembro de 2011. A xefa territorial Por ausencia O xefe do Servizo de Administración Industrial Artigo 39.3 Decreto 324/2009 (DOG n.º 117, do 17/06/2009) Donaciano Arghir Zamit