05/10/2011 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Augas de Galicia
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico
Información pública. Clave: DH. V15.29823

SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S. L., de conformidade co artigo 245 do Regulamento do dominio público hidráulico, solicita autorización para o vertido ao río Te (cunca da ría de Arousa) dun caudal máximo de 192.720 m 3 /ano de augas residuais fecais depuradas e de 275.382 m 3 /ano de augas residuais pluviais depuradas, procedentes das instalacións do Parque Empresarial de Rianxo (t. m. Rianxo). As augas residuais fecais recollidas na rede de san-lamento do parque empresarial de Rianxo son tratadas nunha depuradora deseñada para 3.520 habitantes equivalentes composta polos seguintes dispositivos: ▪ Pozo de recepción de 3 x 3 x 1,2 m 3 útiles con cestón de grosos de 12 mm de luz e elevación de auga bruta. ▪ Medición de caudal mediante medidor electromagnético bridado. ▪ Pretratamento en equipo compacto composto por tamiz transportador-compactador cunha luz de paso de 2 mm e depósito de 6 x 0,81 x 2,89 m 3 dotado de parafuso desareador e desengraxado por aireación. ▪ Reactor biolóxico tipo carrusel de 1300 m 3 útiles, constituido por dúas canles de anchura unitaria de 5,35 m e unha altura da lámina de auga de 5 m; dotado de difusores de burbulla fina e xeradores de fluxo; no que se desenvolve un proceso de lodos activos con nitrificación-desnitrificación. ▪ Decantador secundario de 10 m de diámetro interior e 3,05 m de altura útil, dotado de ponte barredora e rasquetas de fondo e superficiais, con succión automática de escumas. ▪ Canle de desinfección por raios UV de 2,92 m de lonxitude, 0,3 m de anchura e 0,53 m de profundidade total; dotada de catro módulos, con catro lámpadas de 88 W cada un. ▪ Espesador de lodos estático cilíndrico-cónico cun volume útil de 34,38 m 3. ▪ Mesturador con adición de polielectrolito. ▪ Deshidratación mecánica de lodos en centrífuga cun caudal hidráulico medio de centrifugación de 2,5 m 3 /h. ▪ Contedor metálico de 10 m 3 para a recollida de lodos secos. As augas residuais fecais depuradas son vertidas mediante condución de PVC de 315 mm de diámetro e 52 m de Ionxitude ao río Te (cunca da ría de Arousa) no punto de coordenadas UTM: X=515.488; Y=4.724.522. As augas residuais pluviais recollidas na rede pluviais do parque empresarial son conducidas para o seu tratamento nos seguintes dispositivos: ▪ Tanque de decantación/separador de 4,60 x 10,35 x 3,05 m 3, cun volume útil de decantación de 4 x 8 x 2 m 3. ▪ Balsa de laminación impermeabiliada de 4.760 m 3 e volume de laminación de 4.200 m 3. As augas residuais pluviais tratadas son vertids mediante condución de 500 mm de diámetro e 45 metros de lonxitude ao río Te (cunca da ría de Arousa) no punto de coordenadas UTM: X=515.472; Y=4.724.517 O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de TRINTA (30) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamación, durante o prazo sinalado, nas oficinas do organismo autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras sitas na praza Camilo Díaz Baliño de Santiago de Compostela, e no Servizo Territorial Centro de Augas de Galicia sino na rúa Tomiño, 16 de Santiago de Compostela, onde se atopa exposto o proxecto para que poida ser examinado por quen desexe. Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2011 O xefe da Área de Vertidos, e. f. Asdo.: Francisco Julio Gutiérrez García