13/12/2011 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Número de expediente: IN407A 2011/197

Resolución do 21 de novembro de 2011, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Touro (expediente IN407A 2011/197). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Unión Distribuidores Electricidad, S. A. (UDESA) Domicilio social: rúa José Angel Valente, 17-baixo, local 62, 15706 Santiago de Compostela. Denominación: reforma LMT Prevediños-Vilar. Situación: concellos de Touro. Características técnicas: Reforma da liña de media tensión aérea a 20 kV Prevediños-Vilar (Expte. IN407A 2001/242) e instalación dun novo centro de transformación prefabricado en substitución do existente de tipo intemperie (Expte. IN407A 2001/242), consistente en: LMT Soterrada a 20 kV, cunha lonxitude de 15 m en conductor RHZ1 2OL 12/20 kV 3x(1x240 mm 2 Al), con orixe no novo CT Vilar e final no paso aéreo-soterrado a instalar en novo apoio n.° 1 tipo C-7000/16 (coordenadas UTM X:550,784,59; Y:4.741.861,17) que substitúe o existente. LMT aérea a 20 kV, cunha lonxitude de 1,61 km, con condutor tipo PAS-120, con orixe no paso aéreo-soterrado proxectado no novo apoio n.° 1 e final en apoio existente n.° 13 tipo C-2000/14 (coordenadas UTM X:550.539,1; Y:4.743.397,21) da LMT Prevediños-Vilar (Expte. IN407A 2001/242), en dito tramo substituese o conductor existente e adaptanse os apoios a nova configuración da liña, sendo o primeiro tramo entre o apoio n.° 1 e 2 de dobre circuíto, compartindo apoios coa LMT a Foxás (Expte.7964), e entre os apoios n.° 2 e 13 de simpre circuíto. Substitución do centro de transformación de tipo intemperie existente (Expte. IN407A 2001/242) por un novo centro de transformación de tipo caseta prefabricada de formigón denominado Vilar (coordenadas UTM X:550.790,5; Y:4.741.879,7), de potencia 100 kVA e relación de transformación 20/0,4-0,23 kV. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condición técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 21 de novembro de 2011. A xefa territorial Por ausencia O xefe do Servizo de Administración Industrial Artigo 39.3 Decreto 324/2009 (DOG n.º 117, do 17.06.2009) Evelin Maria Maria Dolores Juana Clausell Hamdaoui