15/02/2011 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial da Coruña
Resolución do 8 de febreiro de 2011 do Departamento Territorial de A Coruña pola que se autoriza e aproba o proxecto de execución das instalacións eléctricas que se describen no Concello de Culleredo (n.º expte: IN407A 2009/409-1)

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución das instalacións eléctricas que a continuación se describen: - Solicitante: ADMINISTRADOR DE INF. FERROVIARIAS (ADIF). - Enderezo Social: PEIRO DE ABAIXO 35-, 15202 CULLEREDO. - Denominación: LMTS, LMTA E CT´S TÚNEL DE MEIRAMA. - Situación: MEIRAMA E BREGUA, CULLEREDO.- A CORUÑA. O subministro desde a Boca Sur componse de: -Liña de Media Tensión Soterrada (L. M. T. S.) a 20 kV, en conductor RHZ1-OL (S)12/20 kV 3x(1x95) mm2 Al H16, con orixe en paso aéreo-soterrado proxectado en liña de titularidade do mesmo A. D. I. F. (Expte.: IN 407 A 2007/437) e final no centro de transformación prefabricado na boca sur do túnel, onde se ubicará o equipo de medida, formado por un tramo, de lonxitude 200 m., soterrado en zanxa baixo tubo; e un tramo intermedio, de lonxitude 20m. en bandexa metálica para cruce de vía. - LMTS a 20 kV, no interior e accesos do túnel (galerías) en conductor RHZ1-OL (S) 12/20 kV 3x(1x95) mm2 Al H16, baixo tubo embebido en formigón a todo o largo do túnel e en bandexas metálicas para canalización nas galerías peonís en locais técnicos, cunha lonxitude de 4960 m., a cal proxectase paralela á alimentación proxectada na boca norte do túnel. Dita canalización alimentará os transformadores de potencia unitaria 50, 100 e 160 kVA ubicados na Boca Sur do Túnel, Galería 1 e Galería 2, respectivamente. O subministro desde a Boca Norte componse de: -Liña de Media Tensión Aérea (L. M. T. A.) a 15 kV, cunha lonxitude de 10m., en vano destensado, con conductor LA-56, con orixe en apoio da liña LMTA 15 kV LAR 707 de Unión Fenosa Distribución e final e paso aéreo-soterrado, o cal se conecta co centro de protección e medida a instalar en edificio prefabricado na boca norte. -LMTS a 15 kV, cunha lonxitude de 659 m., en conductor RHZ1 12/20 kV 3x(1x95) mm2 Al, baixo zanxa, con orixe no centro prefabricado de protección e medida citado anteriormente, e final en paso aéreo-soterrado proxectado en apoio nº 6 da nova liña aérea. -LMTA a 15 kV, cunha lonxitude de 706,68 m., con conductor LA-56, con orixe no paso aéreo-soterrado do apoio nº 6 e final en paso aéreo-soterrado do apoio nº 1 para acceso da liña o túnel da boca norte. - LMTS no interior e accesos do túnel (galerías) en conductor RHZ1-OL (S) 12/20 kV 3x(1x95) mm2 AL H16, baixo tubo embebido en formigón a todo o largo do túnel e en bandexas metálicas para canalización nas galerías peonís en locais técnicos, cunha lonxitude total de 4960 m. a cal proxectase paralela á alimentación proxectada na boca sur do túnel. Dita canalización alimentará os transformadores de potencia unitaria 50, 100 e 160 kVA ubicados en edificio prefabricados na Boca Sur do Túnel, Galería 1 e Galería 2 respectivamente. - Centros de transformación en edificios prefabricados de formigón, con transformadores de potencia 2x50, 2x100 e 2x160 kVA ubicados na Boca Sur do túnel, Galería 1 e Galería 2 respectivamente, con relación de transformación 20/0,4-0,23 kV e 15/0,4-0,23 kV, coa súa correspondente aparamenta de maniobra e protección. Ditos transformadores alimentaranse, un deles da liña da Boca Norte a 15 kV e outro da liña da Boca Sur do Túnel a 20 kV, sendo o fin o subministro aos cadros de Baixa Tensión que alimentarán a instalación eléctrica do túnel do Eixo Atlántico de Alta Velocidade. Cumprido-los trámites ordenados na Lei 54/1997 do 27 de novembro, do Sector Eléctrico e no Capítulo II, Título VII do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este Departamento Territorial AUTORIZAR E APROBA-LO PROXECTO DE EXECUCIÓN das devanditas instalacións, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no mesmo e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos Ministerios, Organismos ou Corporacións que constan nos expedientes. Contra a presente resolución poderá interpoñer recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquer outro recurso que estime pertinente ó seu dereito. A Coruña, 8 de febreiro de 2011 John Lawrence Rosanny Garcia de la Rasilla Bursuc A xefa territorial