12/12/2011 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Augas de Galicia
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico
Información pública

CLAVE: DH. V15.13238 De conformidade co artigo 261 do Regulamento do dominio público hidráulico procede a modificación da resolución de autorización de vertido outorgada a AENA AEROPUERTOS, S. A. para o aeroporto da Coruña por Augas de Galicia en data 26 de xaneiro de 2004, para as augas residuais procedentes de dito aeroporto asentado no lugar de Alvedro (T. M. Culleredo), en relación cos seguintes aspectos: • Caudais de vertido das augas residuais depuradas. • Puntos de vertido ao dominio público. • Sistemas de depuración aplicados ás augas residuais antes do seu vertido. Os caudais anuais de vertido para augas residuais xeradas nas instalacións do aeroporto da Coruña e os puntos de vertido tras seren depuradas son: Os sistemas de depuración aplicados ás augas pluviais xeradas nas instalacións son os seguintes: Augas pluviais da plataforma norte de aeronaves e da zona da vía de servizo da plataforma de aeronaves son canalizadas a un sistema de separación de hidrocarburos constituido por: un rebosadoiro de tormentas, un separador de hidrocarburos n.° 1 de dimensións 3 m de lonxitude x 1,5 m de diámetro e 3 m 3 de capacidade e un depósito de hidrocarburos de 0,5 m 3 de capacidade. Posteriormente tras ser depuradas estas augas residuais son vertidas á rede xeral de drenaxe do aeroporto. Augas pluviais da plataforma central de aeronaves son canalizadas a un sistema de separación de hidrocarburos constituido por: un rebosadoiro de tormentas, un separador de hidrocarburos n.° 2 de dimensións 5,5 m de lonxitude x 1,5 m de diámetro e 4 m 3 de capacidade e un depósito de hidrocarburos de 0,5 m 3 de capacidade. Posteriormente tras ser depuradas estas augas residuais son vertidas á rede xeral de drenaxe do aeroporto. Augas pluviais da plataforma sur de aeronaves son canalizadas a un sistema de separación de hidrocarburos constituído por: un rebosadoiro de tormentas e un separador de hidrocarburos n.° 5 de 5 m 3 de capacidade. Posteriormente tras ser depuradas estas augas residuais son vertidas á rede xeral de drenaxe do aeroporto. Augas pluviais da urbanización da zona de edificios SEI, cocheiras, AFN, hangar da parda civil e zona lavado de equipo son canalizadas a un sistema de separación de hidrocarburos constituido por: un separador de hidrocarburos n.° 4 de 23,75 m 3 de capacidade e un depósito de hidrocarburos de 2 m 3 de capacidade. Posteriormente tras ser depuradas estas augas residuais son vertidas á rede xeral de drenaxe do aeroporto. Augas pluviais da zona de prácticas do SEI (servizo de extinción de incendios) son canalizadas a un sistema de separación de hidrocarburos constituido por: un separador de hidrocarburos n.° 3 de dimensións 3,2 m de lonxitude x 1,4 m de diámetro e un depósito de hidrocarburos de 0,9 m 3 de capacidade. Posteriormente tras ser depuradas estas augas residuais son vertidas á rede xeral de drenaxe do aeroporto. Augas pluviais do aparcadoiro P3 son canalizadas a un sistema de separación de hidrocarburos constituido por: un separador de hidrocarburos n.° 6 de dimensións 5 m de lonxitude x 1,5 m de diámetro e un depósito de hidrocarburos de 2 m 3 de capacidade. Posteriormente tras ser depuradas estas augas residuais son vertidas á rede xeral de drenaxe do aeroporto. Augas pluviais da zona de instalación de combustible de aeronaves (CLH) son canalizadas a un sistema de separación de hidrocarburos constituido por: un separador de hidrocarburos capaz de tratar un caudal de 3 I/s e 0,33 m 3 de capacidade seguido dun depósito de hidrocarburos de 0,39 m 3 de capacidade. Posteriormente tras ser depuradas estas augas residuais son vertidas á rede xeral de drenaxe do aeroporto. O resto das augas pluviais procedentes das cubertas das instalacións son canalizadas sen depuración previa á rede xeral de drenaxe do aeroporto. Todas as augas residuais fecais xeradas nas instalacións do aeroporto, agás as procedentes da caseta de control do aparcadoiro P3 que son xestionadas mediante unha fosa séptica estanca, se atopan conectadas coa rede de saneamento municipal do Concello de Culleredo. O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de TRINTA (30) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas do organismo autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas sitas na praza Camilo Díaz Baliño de Santiago de Compostela, e no Servizo Territorial Norte de Augas de Galicia sito na rúa Wenceslao Fernández Flórez, 1 - A Coruña, onde se atopa exposto o proxecto para que poida ser examinado por quen desexe. Santiago de Compostela, 17 de novembro de 2011 O xefe da Área de Vertidos, e. f. Asdo.: Francisco Julio Gutiérrez García