05/02/2010 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Augas de Galicia
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidraúlico
Clave: DH. V15.12607. Información pública

O CONCELLO DE SADA de conformidade co artigo 114 do Real Decreto 1471/1989 polo que se aproba o Regulamento Xeral de execución da Lei de Costas, solicita autorización de vertido dun caudal máximo de 328.500 m 3 /ano (37,5 m 3 /hora) de augas residuais urbanas depuradas á Ría de Ares-Betanzos (Cunca da Ría de Ares-Betanzos) procedentes da E. D. A. R. de Veigue asentada nas proximidades da Praia de San Pedro (t. m. Sada). As augas residuais urbanas procedentes da E. D. A. R. U. de Veigue está deseñada para tratar o caudal xerado por 1.500 habitantes equivalentes e consta dos seguintes dispositivos: - Aliviadoiro constituído por unha arqueta con vertedoiro de parede grosa de 2 m de lonxitude umbral e By-pass. - Pretratamento: o Desbaste grosos constituído por unha cesta de retención e recollida manual de dimensións 500 x 500 x 500 mm e con luz de paso de 10 mm. o Bombeo con sistema de aireación. o. Medidor caudal. o Desbaste finos mediante microtamiz rotativo autolimpiante de 632 mm de diámetro x 600 mm de lonxitude e con luz de paso de 0,25 mm. o Desbaste auxiliar de finos mediante reixa de limpeza manual con luz de paso de 12 a 18 mm. o Desarenador-desengrasador mediante canal lonxitudinal troncopiramidal con aireación de 4,5 m de lonxitude x 1,1 m de ancho e 2,75 m 3 de capacidade. - Aliviadoiro secundario mediante vertedoiro de parede grosa de 0,60 m de lonxitude umbral. - Reactor biolóxico por Iodos activos con aireación prolongada de moi baixa carga de 378 m 3 de capacidade. - Decantador secundario de forma circular de 150,8 m 3 de capacidade.- - Desinfección por UV nun canal aberto de dimensións 0,4 x 0,53 x 4 m e 8 lámparas UV. - Arqueta de auga tratada - Recirculación de Iodos. - Espesador Iodos por gravidade circular de 2,50 m de diámetro x 3,08 m de altura. - Deshidratador de Iodos mediante filtro banda de 2,20 x 1,7 x 1,5 m de capacidade. Unha vez depuradas estas augas residuais serán vertidas por gravidade á Ría de Ares-Betanzos (Cunca da Ría de Ares-Betanzos) a través dun emisario submarino de polietileno de alta densidade de 1.412 m de lonxitude e 300 mm de diámetro ata a cota -13,24 e cun único difusor de 150 mm de diámetro previo vertido á ría: As coordenadas. UTM do punto de vertido á Ría de Ares-Betanzos destas augás residuais depuradas son: X: 558.575 e Y: 4.804.918. O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VÍNTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reciamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas sitas na Praza Camilo Díaz Baliño - Santiago de Compostela; no Servizo Territorial Norte de Augas de Galicia sito na Rúa Wenceslao Fernández Flórez, 1 — A Coruña e no Concedo de Sada, onde se atopa exposto o proxecto para que poida ser examinado por quen desexe. Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2010 A xefa da Área de Vertidos, e. f. Asdo.: Mª Jesús Tejada López