17/09/2010 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial da Coruña
Número de expediente: IN407A 54/2010

Resolución do 26 de agosto de 2010, do Departamento Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello da Coruña (expediente IN407A 54/2010). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Enderezo social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña. Denominación: recuamento de M. T. en Avda. Fisterra (3.ª rolda) (fase I - Zona Grela enlace estrada AC-552). Situación: concello da Coruña. Características técnicas: Recuamento das liñas de media tensión subterráneas a 15/20 kV seguintes: L. M. T. GRN-704 Zapateira-Sigrás, composto dun tramo subterráneo coa orixe en arqueta existente na subestación da Grela (expediente 1999/132) intercalando o proxectado C. S. Const. Amoedo e final en paso aéreo subterráneo en novo apoio proxectado, cunha lonxitude de 0,270 km. L. M. T. GRN-706 Meicende-Pastoriza, tramo subterráneo coa orixe en arqueta en glorieta en acceso a C. Marineda Praza e final en arqueta en Camiño de Monte Patelo en pe de apoio con paso aéreo subterráneo existente, intercalando no mesmo tramo o C. T. Marineda Obra (expediente IN407A 2008/73) e o C. T. Secc. Grela (expediente 27120), cunha lonxitude de 0,185 km. L. M. T. GRN-708 Villarrodís-Sabón, tramo subterráneo coa orixe en arqueta en glorieta en acceso a C. Marineda Praza e final en arqueta en camiño de monte Patelo en pé de apoio con paso aéreo subterráneo existente, cunha lonxitude de 0,120 km, tendo os tramos subterráneos unha lonxitude total de 0,575 km, todos en condutor tipo RHZ1-12/20 kV 3x400 Al. Proxectándose asímesmo zanxas de 240 m de lonxitude, con canalizacións de reserva. Recuamento de liña de media tensión aérea GRN-704 Zapateira-Sigrás, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,222 km, coa orixe en apoio proxectado a intercalar na liña e final no citado paso aéreo subterráneo en apoio proxectado fin de liña, en condutor tipo LA-110. Centro de seccionamento prefabricado de manobra exterior Const. Amenedo, composto de 3 celas de 15 kV, dúas de entrada-saída da L. M. T. GRN-704 Zapateira-Sigrás e outra de liña para C. T. Const. Amoedo. Concello da Coruña. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este Departamento Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicalbes e, ea especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 26 de agosto de 2010 A xefa territorial Por ausencia O xefe do Servizo de Administración Industrial Artigo 39.3 Decreto 324/2009 (DOG nº 117, do 17/06/09) Fabienne Malleiro Cordellat