22/10/2010 | Administración LocalMunicipal
A Capela
Normativa

Advertida omisión na publicación dos anexos correspondentes ó Regulamento do Servizo Municipal de Abastecemento de auga potable do Concello da Capela, publicado no BOP número 194 de data 11 de outubro de 2010 procédese á publicación dos citados anexos. A CAPELA, 13 de outubro de 2010. O alcalde, Asdo.: Ángel López Sueiro. CAIXA CON CONTADOR E VÁLVULAS ESQUEMA TIPO ACOMETIDA DOMICILIARIA COLECTIVA ESQUEMA TIPO DE ACOMETIDA DOMICILIARIA INDIVIDUAL a) Colarín para toma na tubería da rede de distribución (PVC o PE) que deberá ser: • Colarín de 2 corpos • Construcción en fundición dúctil • Recubrimento epoxi (mínimo 150 micras) • Xunta de estanqueidade fabricada en EPDM. • Tornillería de aceiro inoxidable. • Presión de servizo: 16 bares. • Preparado para toma en carga b) Válvula de esfera de toma: • Válvula de paso recto • Peche esférico. • Accionada con mando de Mariposa. • Presión de servizo: 16 bares • Temperatura de traballo -30º C a +150º C • Corpo en latón • Asento válvula en PTFE c) Válvula de rexistro: • Válvula de paso recto • Peche esférico. • Accionada con cuadradillo. • Presión de servizo: 16 bares • Temperatura de traballo -30º C a +150º C • Corpo en latón • Asento válvula en PTFE • A válvula, irá instalada no interior dunha arqueta de dimensions suficientes, que permitan a sua manipulación. • A válvula, considerase elemento da rede pública, e só poderá ser manipulada polo persoal da Entidade Subministradora. d) Arqueta de rexistro e Tapa: • Os rexistros e tapas serán de fundición dúctil ou nodular con recubrimento antioxidante e terán as seguintes características: • En vías de circulación e incluso zoas peatonais con tráfico pesado ocasional: carga de rotura > 40 Toneladas. • En beirarruas, zoas peatonais e zoas de exclusivo aparcamento de vehículos lixeiros: carga de rotura > 25 Toneladas. • Todas as tapas e marcos cumplirán a norma UNE 41-300 y EN-124. • O pestillo de peche será en aceiro inoxidable. e) Tubería de polietileno: • O material da tubería a empregar en acometidas será Polietileno de Baixa Densidade (PE 40) • Para as acometidas utilizaránse os seguintes diámetros normalizados: 32 mm., 40 mm., 50 mm. e 63 mm. • Presión de traballo: 10 bar • Fabricado segúndo a norma UNE EN 12201 • O polietileno estará homologado para “Uso Alimentario” • Será de color negro con bandas azuis • As unions e todo-los accesorios utilizados serán metálicos f) Unions de latón para o tubo de polietileno: • Corpo e tuercas de latón estampado • Xunta tórica de elastómero • Presión de traballo: 16 bar - Armario de poliéster reforzado con fibra de vidro de dimensions mínimas 450 x 300 mm. Profundidade mínima 130 mm. - Tapa abatible o exterior e con aislamento para protección ante xeadas. - Pechadura con pestillo de aceiro inoxidable con peche de cabeza triangular - Pictograma cun “grifo” - Ubicado en muro de fachada con acceso dende a vía pública - O usuario deberá deixar no muro de fachada un contratubo de PVC para subir ata o armario o tubo da acometida e outro para a saida do tubo a instalación interior. - O usuario deberá protexer contra as xeadas, os tubos que van empotrados no muro de fachada. - Armario de poliéster reforzado con fibra de vidro de dimensions mínimas 450 x 300 mm. Profundidade mínima 130 mm. - Tapa abatible o exterior e con aislamento para protección ante xeadas. - Pechadura con pestillo de aceiro inoxidable con peche de cabeza triangular - Pictograma cun “grifo” - Ubicado en muro de fachada con acceso dende a vía pública - O usuario deberá deixar no muro de fachada un contratubo de PVC para subir ata o armario o tubo da acometida e outro para a saida do tubo a instalación interior. - O usuario deberá protexer contra as xeadas, os tubos que van empotrados no muro de fachada.