18/12/2009 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial da Coruña
Número de expediente: IN407A 338/2009

Resolución do 24 de novembro de 2009, do Departamento Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica nos concellos de Oleiros e Sada (expediente IN407A 338/2009). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Enderezo social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña. Denominación: recuamento L. M. T. vía Ártabra (1.ª e 2.ª fase). Situación: concellos de Oleiros e Sada. Características técnicas: Liña eléctrica de media tensión aérea núa “SMC-704”, entre apoios n.° 2 e n.° 5, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,167 km, coa orixe no apoio n.° 2 proxectado da L. M. T. aérea SMC-704, tramo en derivada ao C. T. As Torres, condutor tipo LA 56/54,6 mm 2, e final no apoio n.° 5 existente da L. M. T. aérea SMC-704, tramo en derivada a C. T. As Torres. Liña eléctrica de media tensión aérea forrada dobre circuíto “SAD-708” e “SAD-709”, entre apoios n.° 3 e n.° 3/1, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,088 km, coa orixe en apoio n.° 3 proxectado da L. M. T. SAD-708 en dobre circuíto coa L. M. T. SAD-709, tramo entre a subestación de Sada e a derivada ao C. T. Pousada, condutor tipo PAS-120/117 mm 2, e final en apoio n.° 3/1 proxectado da L. M. T. SAD-708 en dobre circuíto, tramo entre a subestación de Sada e a derivada a C. T. Pousada. Liña eléctrica de media tensión aérea núa dobre circuíto “SAD-706” e “SAD-707”, entre apoios n.° 4 e n.° 6, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,194 km (retensado condutor existente), coa orixe en apoio n.° 4 existente da L. M. T. SAD-706 en dobre circuíto coa L. M. T. SAD-707, tramo entre subestación de Sada e o C. T. Abelaira Dorneda, condutor tipo LA-110/116,2 mm 2 existente, e final no apoio n.° 6 existente da L. M. T. SAD-706 en dobre circuíto coa L. M. T. SAD-707, tramo entre subestación de Sada e o C. T. Abelaira Dorneda. Liña eléctrica de media tensión aérea núa “SAD-704”, entre apoios n.° 32 e n.° 32/1, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,051 km, coa orixe en apoio n.° 32 existente da L. M. T. SAD-704, tramo entre a derivada ao C. T. Pereiroa e o C. T. Lorbé, condutor tipo LA-110/116,2 mm 2, e final no apoio n.° 32/1 proxectado da L. M. T. SAD-704, tramo entre a derivada ao C. T. Pereiroa e o C. T. Lorbé. Liña eléctrica de media tensión aérea núa “SAD-704”, entre apoios n.° 4 e n.° 6, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,147 km (retensado condutor existente), coa orixe no apoio n.° 4 proxectado da L. M. T. SAD-704, tramo en derivada ao C. T. Lorbé Puerto, condutor tipo LA-56/54,6 mm 2 existente, e final en apoio n.° 6 existente da L. M. T. SAD-704, tramo en derivada ao C. T. Lorbé porto. Liña de media tensión subterránea “SAD-704”, entre o C. T. Tornos Ánfora Azul e a derivada ao C. T. Carnoedo aéreo, a 15/20 kV, cunha lonxitude de 0,178 km, coa orixe en empalmes a realizar na L. M. T. SAD-704, tramo entre o C. T. Tornos Ánfora Azul e a derivada ao C. T. Carnoedo aéreo, condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV-3(1x240) Al, e final en empalmes a realizar na L. M. T. SAD-704, tramo entre o CT. Tornos Ánfora Azul e a derivada ao C. T. Carnoedo aéreo. Concellos de Oleiros e Sada. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este Departamento Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 24 de novembro de 2009. Cristel El Arguioui Piedrafita territorial da Coruña