01/09/2009 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Augas de Galicia
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidraúlico
Información pública

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PUBLICA CLAVE: DH: V15.25015 SUELO EMPRESARIAL DEL ATLÁNTICO, S. L., de conformidade co artigo 245 do Regulamento do Dominio Público Hidráulico, solicita autorización de vertido dun caudal máximo de 32.850 m3/ano de augas residuais industriais e fecais depuradas e de 82.131 m3/ano de augas residuais pluviais depuradas ao Río Vaa (Cunca da Costa da Coruña entre A Coruña e Camariñas) procedentes do Parque Empresarial de Malpica asentado no Lugar de Seixas (t. m, Malpica). As augas residuais industriais e fecais, son tratadas antes do seu vertido nunha estación depuradora que costa cos, seguintes dispositivos de depuración:  Arqueta de desbaste de dimensións 1 x 1,2 x 1 m e luz de paso entre as reixas de 30 mm, con limpeza manual e cesta de recollida de sólidos e aliviadoiro.  Depuradora compacta de tipo biolóxico con Iodos activos de baixa carga na súa variante de oxidación total, construida en poliéster reforzado con fibra de vidro. A depuradora está deseñada para 400 habitantes equivalentes e con dimensións: 13,1 m de lonxitude x 3 m de diámetro. O sistema consta dos seguintes compartimentos: • Dixestor biolóxico de 75 m3 de capacidade • Clarificador de 15 m3 de capacidade • Sistema de recirculación de Iodos  Arqueta de toma de mostras de 90 cm de diámetro x 1,2 m de profundidade A evacuación das augas residuais industriais e fecais xa depuradas se produce ao colector de pluviais nun punto de vertido posterior ao sistema de depuración das augas residuais pluviais e localizado na rede de pluviais do interior do parque empresarial. As Coordenadas UTM do punto final de vertido das augas residuais industriais e fecais depuradas á rede de pluviais do parque empresarial son as seguintes: X=516.988 e Y=4.792.395. As augas residuais pluviais, son tratadas antes do seu vertido, mediante os seguintes- dispositivos de depuración:  Arqueta de desbaste de dimensións 0,8 x 1 x 0,8 m e luz de paso entre as reixas de 30 mm, con limpéza manual e cestón de recollida de sólidas e aliviadoiro.  Separador de hidrocarburos construído en poliéster reforzado con fibra de vidro de 10 m3 de capacidade e dimensións 4,5 m de lonxitude x 1,75 m de diámetro, desenado con dous cámaras separadas por placas coalescentes.  Arqueta de toma de mostras.0 sistema de evacuación das augas residuais pluviais xa depuradas ao Río Vaa está constituído por un colector de 600 mm de diámetro e 311 m de lonxitude. As Coordenadas UTM do punto final de vertido ao Río Vaa das augas residuais pluviais, industriais e fecais xa depuradas nos respectivos sistemas de depuración, serán as seguintes: X= 516.660 e Y= 4.792.544. O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de TRINTA (30) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reciamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e no Servizo Territorial Centro de Augas de Galicia sito na Praza de Vigo, nº 2 Entlo Santiago de Compostela; onde se atopa exposto o proxecto para que poida ser examinado porquen desexe. Santiago de Compostela, 30 de xullo de 2009 O xefe de Área de Vertidos Asdo.: Miguel Ángel Varela Sánchez