28/07/2009 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial da Coruña
Nº de expediente: IN407A 555/2008

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución e declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións que a continuación se detallan: Solicitante: Unión-Fenosa-Distribución, S, A, Enderezo Social: Avda. de Arteixo, 171- A Coruña. Denominación: L. M. T., C. T., R. B. T., Aián-Pite Situación: Culleredo. Características Técnicas: Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 15 kV., cunha lonxitude de 0,033 km., coa orixe na L. M. T. A. SMC-722 (Liña O-Sigrás 22), entre a derivada ao C. T. Aián e derivada a C. T. Puntido, condutor tipo RHZ1-12/20 kV.-3x240 Al, e final no C. T. proxectado. Centro de transformación prefabricado, cunha potencia de 160 kVA., e unha relación de transformación de 15.000/400-230 V. Liña de baixa tensión aérea, cunha lonxitude de 1,300 km., coa orixe no C. T. proxectado, condutor tipo RZ., e apoios de formigón. Rede de baixa tensión subterránea, cunha lonxitude de 0,112 km., coa orixe no C. T. proxectado, condutor tipo RZ1. Concello de Culleredo. Resultan os seguintes feitos: Primeiro.-A petición someteuse a información pública por Acordo do 3 de decembro de 2008, de la Delegación Provincial, publicada no DOG do 16 de xaneiro de 2009, no BOP de A Coruña do 8 de xaneiro de 2009 e no xornal La Opinión de 24 de decembro de 2008, en aplicación do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se aproba o regulamento de aplicación da Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico. Segundo.-Dentro do prazo establecido foron presentadas alegacións por: Baltasara Joita Martin Gamero, propietaria do predio n°1, solicita que se varíe a ubicación do apoio, dado que Ile causa un prexuízo irreparable no seu predio, cando a escasos metros hai outras fincas nas que o dano sería menor, xa que polas súas características físicas o seu uso é moi limitado. Desta alegación se Ile deu traslado á empresa solicitante, manifestando Unión Fenosa Distribución, S. A., o seguinte.: Que o centro de transformación proxectouse neste predio xa que se encontra nas proximidades do centro de cargas que soportará e a superficie afectada por esta nova instalación localizase dentro da aérea xa gravada pola servidume de paso de enerxía eléctrica existente. Por iso e entendese como o lugar idóneo polo autor do proxecto, que cumpre có Decreto 3151/68 de 28 de novembro, R. T. L. E. A. T., sen que existan limitacións nin prohibicións que impidan o establecemento da servidume. Fundamentos de dereito. Primeiro.-O Departamento Territorial da Consellería de Economía e Industria de A Coruña é competente para resolver este expediente con fundamento no Estatuto de Autonomía de Galicia, no Real Decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma galega en materia de industria, enerxía e minas, e no exercicio das competencias atribuídas polo Real Decreto 1955/2000 e polo Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro (DOG do 16-2-2001). Segundo.-No expediente cumpríronse os trámites que sinala o artigo 53 da citada Lei 54/1997, e os regulamentos ordenados no Título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, que regula o procedemento de autorización de instalacións de enerxía eléctrica. Ademais cumpre sinalar que non corresponde a esta fase do procedemento o realizar as valoracións derivadas dos prexuízos que aos afectados lles ocasione o trazado desta tiña eléctrica, xa que iso é competencia do Xurado da Expropiación de Galicia, logo de que ao expediente se incorporen a acta previa á ocupación e as follas de aprecio coas valoracións contraditorias que presenten as partes. De acordo co que antecede e no exercicio das competencias atribuídas Autorizar, aproba-lo proxecto de execución e declarar de utilidade publica, en concreto, das devanditas instalacións, nas que as características axustaranse en tódalas súas partes ás que figuran no proxecto, e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos Regulamentos de aplicación. Esta autorización outorgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables, e en especial as relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente. As instalacións executaranse nun prazo non superior a un ano, contados a partir da data desta Resolución. A declaración de utilidade pública leva implícita a necesidade de ocupación dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e implica a urxente ocupación ós efectos do artigo 52 da Lei de Expropiación. Contra a presente resolución poderase interpoñer recurso de alzada ante o Excmo Sr. Conselleiro de Economía e Industria no prazo de un mes contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que estime pertinente o seu dereito. A Coruña 30 de xuño de 2009 Tristana Moraleja Gómez Xefa Territorial da Coruña