01/09/2009 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Augas de Galicia
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidraúlico
Información pública

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA CLAVE: DH. V15.8151 CONSERVERA DE ESTEIRO, S. A. U. de conformidade co artigo 156.3 do Real Decreto 1471/1989 polo que se aproba o Regulamento xeral de execución da Lei de Costas, solicita modificación da autorización de vertido outorgada por Augas de Galicia en data 26 de xaneiro de 2004, para as augas residuais procedentes das súas instalacións corresomdentes a unha fabrica de elaboración de conservas de peixes e mariscos asentadas no Lugar de Samorto-Esteiro (t. m. Muros) Os caudais máximos de vertido de augas residuais á Ría de Muros e Noia, a través do emisario submarino existente son os seguintes:. Augas residuais industriais (baixa carga): 154.479 m3 /ano. Augas residuais fecais: 4.875 m3/ano. As augas residuais xeradas nas instalacións son tratadas antes de proceder ao seu vertido mediante os seguintes sistemas de depuración:. As augas residuais industriais de baixa carga son depuradas mediante os seguintes dispositivos: -Depósito de homoxeneización de 21,66 m3 -Dosificación de coagulante e floculante. - Dúas unidades de flotación por aire disolto con inxección de burbulla (DAF1 e DAF2) dispostas en paralelo. A unidade DAF1, de sección rectangular, ten un volume útil de 28,5 m3. A unidade DAF2 está constituida por dous corpos troncocónicos, cun volume total de 9 m3. - Dosificación de hipoclorito en liña mediante bomba de 0,08 kW. Os lodos, xerados nas unidades DAF son almacenados nun depósito de PRFV de 11,5 m3 e posteriormente retirados por xestor autorizado. Adicionalmente, antes de someterse ao tratamento xeral descrito para as augas de baixa carga, as augas residuais procedentes da limpeza do, mexillón, pasan polo seguintes dispositivos: -Pozo de bombeo de 16,25 m3. -Hidrociclón desareador de 60 m3 /h de capacidade. As augas residuais fecais son depuradas mediante os seguintes dispositivos: -Depuradora de Iodos activos prefabricada deseñada para 100 habitantes equivalentes con depósito de oxidación de 10 m3 e depósito de decantación de 4 m3. - Sistema de desinfección de 1 m3 con adición de hipoclorito sódico. As augas residuais industriais de alta carga (xeradas no desconxelado e cocción de calamar; na cocción, predeshidratado e deshidratado de mexillón; e na cocción de atún, caballa, chipirón, sardinilla e sardiña) son almacenadas nún depósito de alta carga de 137,3 m3 e xestionadas mediante xestor autorizado, polo que non se realiza vertido ao dominio público destas augas residuais. Tras seren depuradas, as augas residuais industriais de baixa carga e as augas residuais fecais son vertidas á Ría de Muros e Noia conxuntamente no punto de coordenadas LITM: X=501.733; Y=4.735.927, a través dun emisario submarino coas seguintes características:. Lonxitude: 1.223 m. Diámetro: 300 mm. Material da condución: PEAD. Cota do vertido: -18,00 m. Lonxitude do tramo de. difusores: 45 m. Número de difusores: 15. Dilución inicial mínima: 103. O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de VINTE (20) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, no Concello de Muros, nas oficinas do Organismo Autónomo Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas sitas na Praza Camilo Díaz Baliño de Santiago de Compostela, e no Servizo Territorial Centro de Augas de Galicia sito na Praza de Vigo, 2—Entlo., Santiago de Compostela; onde se atopa exposto o proxecto para que poida ser examinado por quen desexe. Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2009 O xefe da Área de Vertidos Asdo.: Miguel Ángel Varela Sánchez