03/11/2020 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación
Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais
Resolución pola que se otorgan a REE as autorizacións administrativas previa e de construción correspondentes á Ampliación da subestación Eirís no parque 220 kV con dúas novas posicións de saída de liña (exp.: IN407A 2019/147-1)

1. O 11/07/2011 a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas ditou resolución pola que se outorgou a Red Eléctrica de España SAU (REE) a autorización administrativa e se aprobou o proxecto de execución da instalación de transporte secundario de enerxía eléctrica emprazada no termo municipal da Coruña denominada “Subestación Eirís: reforma para 220/15 kV” (expediente IN407A 2008/74-1), coas seguintes características técnicas: - Nivel de tensión nominal 220 kV (tensión máis elevada para o material Um = 245 kV), intensidade de curtocircuíto de curta duración 50 kA, de tecnoloxía GIS, con módulos prefabricados baixo envolvente metálica (celas blindadas) con illamento en SF6 dispostos en interior de edificio construído para o efecto, pertencente á rede de transporte secundario de enerxía eléctrica. - Configuración: dobre barra (JBP-1 e JBP-2) con acoplamento. - Posición 4: posición de liña LAT 220 kV Mesón do Vento (MDV). - Posición 5: posición de liña LAT 220 kV Puerto (PUR). - Posición 6: posición de acoplamento transversal de barras (ACP). - Posición 7: posición de transformador TRP-2, de 60/30/20 MVA de potencia e relación de transformación 220/15 kV. - Posición 8: posición de transformador TRP-1, de 60/30/20 MVA de potencia e relación de transformación 220/15 kV. Nota: os transformadores son propiedade de UFD Distribución Electricidad SA. - Unha cela de medida de tensión en barras con seccionadores de posta a terra. O 30/12/2013 a Xefatura Territorial da Coruña (en adiante, xefatura territorial) da Consellería de Economía, Emprego e Industria, actualmente Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, emitiu a autorización de explotación da devandita instalación.2. O 12/08/2019 REE presentou, ante a xefatura territorial, a solicitude de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción da infraestrutura de transporte secundario de enerxía eléctrica correspondente á Ampliación da subestación Eirís no parque de 220 kV con dúas novas posicións de liña á subestación de Abegondo, á que se lle asignou o número de expediente IN407A 2019/147-1. Esta solicitude acompañouse da seguinte documentación, de conformidade coa Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, e o Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica: - Proxecto de execución denominado “Ampliación da subestación Eirís 220 kV”, asinado polo enxeñeiro industrial Luis Cabezón López (colexiado nº 12.864 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Madrid) e visado por este colexio, con nº 201902578 e data 25/07/2019; e no que figura un orzamento de 2.234.148 euros. - Declaración responsable do técnico proxectista, conforme ao establecido no anexo XIX do Decreto 51/2011, do 17 de marzo, polo que se actualiza a normativa en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CD do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro, relativa aos servizos no mercado interior (DOG nº 65, do 01/04/2011). - Declaración responsable do técnico proxectista, esixida no artigo 53.1. b) da Lei 24/2013, do 26 de decembro. - Separatas técnicas do proxecto de execución para as entidades afectadas (Concello da Coruña e UFD Distribución Electricidad SA). Segundo se desprende do proxecto se execución, as características máis significativas desta infraestrutura eléctrica son as seguintes: - Obxecto: conformar, a través da conexión da dita subestación 220 kV Eirís coa subestación 400/220 kV Abegondo (expediente IN407A 2018/214-1) mediante a LAT 220 kV DC Abegondo-Eirís (expediente IN407A 2018/216-1), unha actuación de apoio á distribución de enerxía eléctrica para garantir a subministración á cidade da Coruña e provincia, coa conseguinte incorporación ao mallado da rede de transporte. - Construción e equipamento das posicións P7 e P8, emprazadas en interior de edificio de formigón existente montado para o efecto (tecnoloxía GIS) ocupando un espazo xa previsto no proxecto “Subestación Eirís: reforma para 220/15 kV” (expediente IN407A 2008/74-1), mediante a instalación de dous módulos prefabricados baixo envolvente metálica (celas blindadas) con illamento en SF6, para a entrada/saída da LAT 220 kV DC Abegondo-Eirís. As especificacións máis salientables da aparamenta a instalar nestas novas posicións, son:  Interruptor automático: tensión máis elevada para o material Um = 245 kV / intensidade nominal/límite térmica (corte): 3.150/50 kA.  Seccionador de barras: de tipo rotativo de tres columnas e mando tripolar manual / intensidade nominal: 50 kA.  Seccionador de illamento (de posición): intensidade nominal/límite térmica (corte): 3.150/50 kA.  Seccionador de posta a terra rápida/de mantemento: 50/50kA.  Transformadores de intensidade e indutivos de tensión, de características conforme ao Real decreto 1110/2007, do 24 de agosto, polo que se aproba o Regulamento unificado de puntos de medida do sistema eléctrico.  Equipos convencionais (pararraios - autoválvulas): tensión nominal: 198 kV / tensión de operación > 152 kV / intensidade nominal de descarga: 10 kA.  Incorporación ao mallado de rede de terras superiores e inferiores e aos sistemas de control, protección, telecomunicacións e servizos auxiliares da subestación.  Bastidor de relés. - Ampliación da rede existente de canles de tránsito entrada/saída na subestación dos condutores eléctricos (galerías). - Localización das instalacións: Subestación 220 kV Eirís, Avenida de Monelos. A Coruña. Termo municipal da Coruña.3. O 23/08/2019 a Dirección Xeral de Enerxía e Minas, a petición da xefatura territorial, solicitou informe á Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, quen emitiu informe favorable o 26/0972019 para os efectos previstos nos artigos 35.2 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, e 114 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, a respecto da referida infraestrutura eléctrica “Ampliación da subestación Eirís no parque de 220 kV con dúas novas posicións de liña á subestación de Abegondo”. 4. O 12/05/2020 a xefatura territorial ditou acordo polo que se someteu a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción da referida infraestrutura eléctrica “Ampliación da subestación Eirís no parque de 220 kV con dúas novas posicións de liña á subestación de Abegondo”, que se publicou no DOG nº 116, do 15/06/2020, e no BOP nº 71, do 22/05/2020. Non consta no expediente que durante o trámite de información pública fosen presentadas alegacións en contra do outorgamento das devanditas autorizacións.5. O 29/06/2019 a xefatura territorial, de conformidade cos artigos 127 e 146 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, solicitou informe ás seguintes entidades, con bens ou dereitos afectados pola referida infraestrutura eléctrica “Ampliación da subestación Eirís no parque de 220 kV con dúas novas posicións de liña á subestación de Abegondo”: Concello da Coruña e UDF Distribución Electricidad SA. UFD Distribución Electricidad SA presentou escrito fixando o condicionado técnico, do que se deu traslado a REE, quen presentou a súa conformidade ao respecto. O Concello da Coruña non contestou á petición de informe, entendéndose en consecuencia a súa conformidade coa autorización da instalación, conforme ao disposto nos artigos 127 e 131 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro; sen prexuízo da autorización que lle corresponda outorgar.6. O 19/10/2020 a xefatura territorial, logo de rematada a instrución do expediente IN407A 2019/147-1, deu traslado do mesmo á Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais (antes Dirección Xeral de Enerxía e Minas) para os efectos de ditar a correspondente resolución de autorización. A xefatura territorial incorporou ao expediente os seguintes documentos: - Informe dos servizos técnicos da xefatura territorial, de data 14/10/2020, no que se indica que a solicitude de autorización administrativa de construción da referida instalación eléctrica cumpre cos requisitos legais. - Proposta de resolución da xefatura territorial, de data 15/10/2020, de outorgamento de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción para a referida instalación eléctrica.1. A Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais é competente para resolver este expediente con fundamento no Decreto 135/2017, do 28 de decembro, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, polo que se establece a estrutura orgánica desta consellería (DOG nº 18, do 25/01/2018), no Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 22, do 01/02/2017), e no Decreto 130/2020, do 17 de setembro, da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, polo que se fixa a estrutura orgánica das vicepresidencias e das consellerías da Xunta de Galicia (DOG nº 190, do 18/09/2020). 2. A lexislación de aplicación ao presente expediente é: - Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. - Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. - Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. - Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. - Real decreto 1047/2013, do 27 de decembro, polo que se establece a metodoloxía para o cálculo da retribución da actividade de transporte de enerxía eléctrica. - Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. - Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica. - Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG nº 54, do 19/03/2014). 3. Informe favorable emitido o 23/08/2019 pola Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, a respecto da referida infraestrutura eléctrica “Ampliación da subestación Eirís no parque de 220 kV con dúas novas posicións de liña á subestación de Abegondo”, para os efectos previstos no artigo 35.2 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, e no artigo 114 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro.4. Informe emitido o 14/10/2020 polos servizos técnicos da xefatura territorial, concluíndo que a solicitude de autorización administrativa de construción da referida instalación eléctrica (expediente IN407A 2019/147-1) cumpre cos requisitos legais, e facendo constar a respecto da instalación proxectada o seguinte: - Que cumpre coas esixencias regulamentarias recollidas no Real decreto 337/2014, do 9 de maio, e no Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro. - Que non se atopa entre os supostos previstos nos Anexos I e II da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, para os que se esixe o sometemento a unha avaliación ambiental ordinaria ou simplificada.5. Proposta de resolución da xefatura territorial, de data 15/10/2020, de outorgamento de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción para a referida instalación eléctrica (expediente IN407A 2019/147-1). De acordo co que antecede e no exercicio das competencias que teño atribuídas, 1. Outorgar a Red Eléctrica de España SAU a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da infraestrutura de transporte secundario de enerxía eléctrica relativa á Ampliación da subestación Eirís no parque de 220 kV con dúas novas posicións de saída de liña á subestación de Abegondo, no termo municipal da Coruña (expediente IN407A 2019/147-1). Todo isto de acordo coas condicións seguintes: 1. As instalacións que se autorizan terán que realizarse de acordo coas especificacións e planos que figuran no proxecto de execución titulado “Ampliación da subestación Eirís 220 kV”, asinado polo enxeñeiro industrial Luis Cabezón López (colexiado nº 12.864 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Madrid) e visado por este colexio, con nº 201902578 e data 25/07/2019; e no que figura un orzamento de 2.234.148 euros.2. REE asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manteñan as condicións regulamentarias de seguridade. Deberanse cumprir, en todo momento, as normas e directrices vixentes que resulten de aplicación, en particular, canto establece o Real decreto 337/2014, do 9 de maio de 2014, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.3. Para introducir modificacións nas instalacións que afecten a datos básicos do proxecto será necesaria a autorización previa da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais; non obstante, a xefatura territorial poderá autorizar as modificacións de detalle do proxecto que resulten procedentes, debendo comunicar á dita dirección xeral todas as resolucións que se diten en aplicación da citada facultade.4. O prazo para a posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución. Unha vez construídas as instalacións, REE deberá presentar a solicitude de posta en servizo ante a xefatura territorial, acompañada da seguinte documentación: - Certificado do director da montaxe no que se garantirá o cumprimento das especificacións do proxecto e prescricións complementarias, se as houbera, así como das regulamentacións e normas que sexan de aplicación na montaxe e posta a punto. - A indicada no punto 3 da ITC-RAT 22, do Real Decreto 337/2014, do 9 de maio de 2014, e, en particular, as declaracións de conformidade relativas ao material ou equipo e certificacións ou homologacións, se procede segundo se establece na ITC-RAT 03, ou xustificación da non necesidade.5. En canto aos bens e dereitos afectados por esta infraestrutura de transporte secundario de enerxía eléctrica e adscritos ás distintas Administracións, organismos ou empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral, a empresa REE procederá a realizar os correspondentes cruzamentos e afeccións de acordo cos condicionados e informes emitidos por estes.6. A Administración reserva para si o dereito a deixar sen efecto estas autorizacións por incumprimento das condicións estipuladas, pola facilitación de datos inexactos ou por calquera outra causa legal ou regulamentaria que así o prevexa.7. Esta autorización outórgase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas, en especial as relativas á ordenación do territorio e ao medio ambiente, tal e como dispón o Título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o Vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación da Xunta de Galicia, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que estimen pertinente. Santiago de Compostela, 27 de outubro de 2020 O director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais Ángel Bernardo Tahoces 1. El 11/07/2011 la Dirección General de Industria, Energía y Minas dictó resolución por la que se otorgó a Red Eléctrica de España SAU (REE) la autorización administrativa y se aprobó el proyecto de ejecución de la instalación de transporte secundario de energía eléctrica emplazada en el término municipal de A Coruña denominada “Subestación Eirís: reforma para 220/15 kV” (expediente IN407A 2008/74-1), con las siguientes características técnicas: - Nivel de tensión nominal 220 kV (tensión más elevada para el material Um = 245 kV), intensidad de cortocircuito de corta duración 50 kA, de tecnología GIS, con módulos prefabricados bajo envolvente metálica (celdas blindadas) con aislamiento en SF6 dispuestos en interior de edificio construido al efecto, perteneciente a la red de transporte secundario de energía eléctrica. - Configuración: doble barra (JBP-1 e JBP-2) con acoplamiento. - Posición 4: posición de línea LAT 220 kV Mesón do Vento (MDV). - Posición 5: posición de línea LAT 220 kV Puerto (PUR). - Posición 6: posición de acoplamiento transversal de barras (ACP). - Posición 7: posición de transformador TRP-2, de 60/30/20 MVA de potencia y relación de transformación 220/15 kV. - Posición 8: posición de transformador TRP-1, de 60/30/20 MVA de potencia y relación de transformación 220/15 kV. Nota: los transformadores son propiedad de UFD Distribución Electricidad SA. - Una celda de medida de tensión en barras con seccionadores de puesta a tierra. El 30/12/2013 la Jefatura Territorial de A Coruña (en adelante, jefatura territorial) de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, actualmente Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, emitió la autorización de explotación de dicha instalación.2. El 12/08/2019 REE presentó, ante la jefatura territorial, la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la infraestructura de transporte secundario de energía eléctrica correspondiente a la Ampliación de la subestación Eirís en el parque de 220 kV con dos nuevas posiciones de línea a la subestación de Abegondo, a la que se le asignó el número de expediente IN407A 2019/147-1. Esta solicitud se acompañó de la siguiente documentación, de conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica: - Proyecto de ejecución denominado “Ampliación da subestación Eirís 220 kV”, firmado por el ingeniero industrial Carlos Hernando Arvizu Imbroda (colegiado nº 12.864 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid) y visado por este colegio, con nº 201902578 y fecha 25/07/2019; y en el que figura un presupuesto de 2.234.148 euros. - Declaración responsable del técnico proyectista, conforme a lo establecido en el anexo XIX del Decreto 51/2011, de 17 de marzo, por el que se actualiza la normativa en materia de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CD del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior (DOG nº 65, de 01/04/2011). - Declaración responsable del técnico proyectista, exigida en el artículo 53.1. b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. - Separatas técnicas del proyecto de ejecución para las entidades afectadas (Ayuntamiento de A Coruña y UFD Distribución Electricidad SA). Según se desprende del proyecto de ejecución, las características más significativas de esta infraestructura eléctrica son las siguientes: - Objeto: conformar, a través de la conexión de dicha subestación 220 kV Eirís con la subestación 400/220 kV Abegondo (expediente IN407A 2018/214-1) mediante la LAT 220 kV DC Abegondo-Eirís (expediente IN407A 2018/216-1), una actuación de apoyo a la distribución de energía eléctrica para garantizar el suministro a la ciudad de A Coruña y provincia, con la consiguiente incorporación al mallado de la red de transporte. - Construcción y equipamiento de las posiciones P7 y P8, emplazadas en interior de edificio de hormigón existente montado al efecto (tecnología GIS) ocupando un espacio ya previsto en el proyecto “Subestación Eirís: reforma para 220/15 kV” (expediente IN407A 2008/74-1), mediante la instalación de dos módulos prefabricados bajo envolvente metálica (celdas blindadas) con aislamiento en SF6, para la entrada/salida de la LAT 220 kV DC Abegondo-Eirís. Las especificaciones más destacables de la aparamenta a instalar en estas nuevas posiciones, son:  Interruptor automático: tensión más elevada para o material Um = 245 kV / intensidad nominal/límite térmica (corte): 3.150/50 kA.  Seccionador de barras: de tipo rotativo de tres columnas y mando tripolar manual / intensidad nominal: 50 kA.  Seccionador de aislamiento (de posición): intensidad nominal/límite térmica (corte): 3.150/50 kA.  Seccionador de puesta a tierra rápida/de mantenimiento: 50/50kA.  Transformadores de intensidad e inductivos de tensión, de características conforme al Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.  Equipos convencionales (pararrayos - autoválvulas): tensión nominal: 198 kV / tensión de operación > 152 kV / intensidad nominal de descarga: 10 kA.  Incorporación al mallado de red de tierras superiores e inferiores y a los sistemas de control, protección, telecomunicaciones y servicios auxiliares de la subestación.  Bastidor de relés. - Ampliación de la red existente de canales de tránsito entrada/salida en la subestación de los conductores eléctricos (galerías). - Localización de las instalaciones: Subestación 220 kV Eirís, Avenida de Monelos. A Coruña. Término municipal de A Coruña.3. El 23/08/2019 la Dirección General de Energía y Minas, a petición de la jefatura territorial, solicitó informe a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, quien emitió informe favorable el 26/0972019 a los efectos previstos en los artículos 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, con respecto a la referida infraestructura eléctrica “Ampliación de la subestación Eirís en el parque de 220 kV con dos nuevas posiciones de línea a la subestación de Abegondo”. 4. El 12/05/2020 la jefatura territorial dictó acuerdo por el que se sometió a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la referida infraestructura eléctrica “Ampliación de la subestación Eirís en el parque de 220 kV con dos nuevas posiciones del línea a la subestación de Abegondo”, que se publicó en el DOG nº 116, de 15/06/2020, y en el BOP nº 71, de 22/05/2020. No consta en el expediente que durante el trámite de información pública fuesen presentadas alegaciones en contra del otorgamiento de dichas autorizaciones.5. El 29/06/2019 la jefatura territorial, de conformidad con los artículos 127 y 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, solicitó informe a las siguientes entidades, con bienes y derechos afectados por la referida infraestructura eléctrica “Ampliación de la subestación Eirís en el parque de 220 kV con dos nuevas posiciones de línea a la subestación de Abegondo”: Ayuntamiento de A Coruña y UDF Distribución Electricidad SA. UFD Distribución Electricidad SA presentó escrito fijando el condicionado técnico, del que se dio traslado a REE, quien presentó su conformidad al respecto. El Ayuntamiento de A Coruña no contestó a la petición de informe, entendiéndose en consecuencia su conformidad con la autorización de la instalación, conforme a lo dispuesto en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; sin perjuicio de la autorización que le corresponda otorgar.6. El 19/10/2020 la jefatura territorial, después de rematada la instrucción del expediente IN407A 2019/147-1, dio traslado del mismo a la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales (antes Dirección General de Energía y Minas) a los efectos de dictar la correspondiente resolución de autorización. La jefatura territorial incorporó en el expediente los siguientes documentos: - Informe de los servicios técnicos de la jefatura territorial, de fecha 14/10/2020, en el que se indica que la solicitud de autorización administrativa de construcción de la referida instalación eléctrica cumple con los requisitos legales. - Propuesta de resolución de la jefatura territorial, de fecha 15/10/2020, de otorgamiento de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la referida instalación eléctrica.1. La Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales es competente para resolver este expediente con fundamento en el Decreto 135/2017, do 28 de diciembre, de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por el que se establece la estructura orgánica de esta consellería (DOG nº 18, de 25/01/2018), en el Decreto 9/2017, de 12 de enero, de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por el que se establecen los órganos competentes para la resolución de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas que sean competencia de la Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 22, de 01/02/2017), y en el Decreto 130/2020, de 17 de septiembre, de la Vicepresidencia Primera y Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las consellerías de la Xunta de Galicia (DOG nº 190, do 18/09/2020). 2. La legislación de aplicación al presente expediente es: - Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. - Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. - Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. - Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. - Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. - Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. - Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. - Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se aprueba el procedimiento de autorización administrativa de construcción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (DOG nº 54, de 19/03/2014). 3. Informe favorable emitido el 23/08/2019 por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica, con respecto a la referida infraestructura eléctrica “Ampliación de la subestación Eirís en el parque de 220 kV con dos nuevas posiciones de línea a la subestación de Abegondo”, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.4. Informe emitido el 14/10/2020 por los servicios técnicos de la jefatura territorial, concluyendo que la solicitud de autorización administrativa de construcción de la referida instalación eléctrica (expediente IN407A 2019/147-1) cumple con los requisitos legales, y haciendo constar con respecto a la instalación proyectada lo siguiente: - Que cumple con las exigencias reglamentarias recogidas en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, y en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero. - Que no se encuentra entre los supuestos previstos en los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para los que se exige el sometimiento a una evaluación ambiental ordinaria o simplificada.5. Propuesta de resolución de la jefatura territorial, de fecha 15/10/2020, de otorgamiento de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la referida instalación eléctrica (expediente IN407A 2019/147-1). De acuerdo con lo que antecede y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, 1. Otorgar a Red Eléctrica de España SAU la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de la infraestructura de transporte secundario de energía eléctrica relativa a la Ampliación de la subestación Eirís en el parque de 220 kV con dos nuevas posiciones de salida de línea a la subestación de Abegondo, en el término municipal de A Coruña (expediente IN407A 2019/147-1). Todo esto de acuerdo con las condiciones siguientes: 1. Las instalaciones que se autorizan tendrán que realizarse de acuerdo con las especificaciones y planos que figuran en el proyecto de ejecución titulado “Ampliación de la subestación Eirís 220 kV”, firmado por el ingeniero industrial Carlos Hernando Arvizu Imbroda (colegiado nº 12.864 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid) y visado por este colegio, con nº 201902578 y fecha 25/07/2019; y en el que figura un presupuesto de 2.234.148 euros.2. REE asegurará el mantenimiento y la vigilancia correcta de las instalaciones durante la construcción y después de su puesta en servicio, con el fin de garantizar que en todo momento se mantengan las condiciones reglamentarias de seguridad. Se deberán cumplir, en todo momento, las normas y directrices vigentes que resulten de aplicación, en particular, cuanto establece el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo de 2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.3. Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a datos básicos del proyecto será necesaria la autorización previa de la Dirección General de Planificación Energética y Recursos Naturales; no obstante, la jefatura territorial podrá autorizar las modificaciones de detalle del proyecto que resulten procedentes, debiendo comunicar a dicha dirección general todas las resoluciones que se dicten en aplicación de la citada facultad.4. El plazo para la puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de doce meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución. Una vez construidas las instalaciones, REE deberá presentar la solicitud de puesta en servicio ante la jefatura territorial, acompañada de la siguiente documentación: - Certificado del director del montaje en el que se garantizará el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y prescripciones complementarias, se las hubiera, así como de las reglamentaciones y normas que sean de aplicación en el montaje y puesta a punto. - La indicada en el punto 3 de la ITC-RAT 22, del Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo de 2014, y, en particular, las declaraciones de conformidad relativas al material o equipo y certificaciones u homologaciones, se procede según se establece en la ITC-RAT 03, o justificación de la no necesidad.5. En cuanto a los bienes y derechos afectados por esta infraestructura de transporte secundario de energía eléctrica y adscritos a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general, la empresa REE procederá a realizar los correspondientes cruces y afecciones de acuerdo con los condicionados e informes emitidos por éstos.6. La Administración reserva para sí el derecho a dejar sin efecto estas autorizaciones por incumplimiento de las condiciones estipuladas, por la facilitación de datos inexactos o por cualquier otra causa legal o reglamentaria que así lo prevea.7. Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros necesarios para la realización de las obras de las instalaciones autorizadas, en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, tal y como dispone el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación de la Xunta de Galicia, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente. Santiago de Compostela, 27 de octubre de 2020 El director general de Planificación Energética y Recursos Naturales Ángel Bernardo Tahoces