10/09/2019 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Dirección Xeral de Enerxía e Minas
Resolución pola que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción para o proxecto modificado Subestación Colectora 30-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovable á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV

Primeiro.- O 31/10/2018 o Consello da Xunta de Galicia adoptou o acordo polo que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción, se declara a utilidade pública, en concreto, así como a prevalencia cun aproveitamento forestal e a compatibilidade cun dereito mineiro, das instalacións eléctricas denominadas LAT 66 kV parques eólicos Montetourado-Eixe/Monte O Tourado-subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV, sita nos concellos de Zas, Vimianzo e Dumbría (A Coruña) (expediente IN407A 2017/166-1) e subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV sita no concello de Dumbría (A Coruña (expediente IN407A 2016/3040-1). Neste acordo do Consello da Xunta de Galicia relaciónanse os diferentes promotores das referidas instalacións eléctricas, xunto coa súa porcentaxe de participación, indicándose que o promotor que actúa como representante é Fenosa Wind SL. O 05/11/2018 a Dirección Xeral de Enerxía e Minas ditou resolución pola que se fixo público o citado acordo do Consello da Xunta de Galicia (DOG nº 219, do 16/11/2018). Segundo.- O 13/05/2019 tivo entrada na Dirección Xeral de Enerxía e Minas, a través do rexistro electrónico da Xunta de Galicia, un escrito de Naturgy Wind SLU (antes, Fenosa Wind SL) no que solicita as autorizacións administrativas previa e de construción do proxecto de execución denominado “Proxecto modificado da Subestación Colectora 20-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovable á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV”, acompañado da seguinte documentación:  Proxecto de execución denominado “Proxecto modificado da Subestación Colectora 20-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovable á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV”, asinado polo enxeñeiro industrial Enrique Fernández Olea (colexiado nº 574 do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia) e datado en abril de 2019.  Declaración responsable do técnico competente proxectista conforme ao establecido no anexo XIX do Decreto 51/2011, do 17 de marzo, polo que se actualiza a normativa en materia de seguridade industrial na Comunidade Autónoma de Galicia para a súa adaptación á Directiva 2006/123/CD do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de decembro, relativa aos servizos no mercado interior (DOG nº 65, do 01/04/2011), así como de cumprimento da normativa de aplicación nos termos dispostos no artigo 53.1. b) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.  Separata técnica do devandito proxecto modificado para Red eléctrica de España SAU. Conforme ao manifestado por Naturgy Wind SLU na súa solicitude e ao establecido no proxecto modificado presentado, cómpre indicar o seguinte:  Posteriormente á autorización do proxecto de execución da subestación colectora Regoelle, foi necesario realizar cambios no deseño da instalación que son os que motivan a elaboración deste modificado. Estes cambios débense fundamentalmente ao seguinte: - Adecuación da entrada da liña de 220 kV na subestación de REE, proxectada inicialmente en subterráneo pero que terá que ser en aéreo. - Substitución de dous dos catro transformadores de potencia considerados, por outros diferentes, de características similares e que garanten prazos de entrega compatibles coas previsións de posta en marcha das instalacións de xeración eólica que actualmente están en construción.  Este modificado non provoca novas afeccións en terreos, nin distintas, das xa consideradas na relación de bens e dereitos incluída no proxecto autorizado e declarado de utilidade pública.  Dende o punto de vista ambiental, tampouco se producen afeccións distintas ás xa consideradas dentro do alcance indicado da Declaración de Impacto Ambiental (DIA) formulada pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático o 17/10/2018. Posteriormente, Naturgy Wind SLU substituíu o proxecto modificado presentado inicialmente, por un novo proxecto modificado denominado “Proxecto modificado segundo da Subestación Colectora 30-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovable á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV”, asinado polo mesmo enxeñeiro industrial e datado en xullo de 2019. Tamén achegou a referida declaración responsable do técnico competente proxectista. Terceiro.- O 22/05/2019 a Dirección Xeral de Enerxía e Minas deu traslado da solicitude de Naturgy Wind SLU sobre o proxecto modificado de referencia, para os efectos da instrución do correspondente procedemento, á Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria (en adiante, xefatura territorial). Cuarto.- O 20/06/2019 a Dirección Xeral de Enerxía e Minas deu traslado da solicitude de Naturgy Wind SLU sobre o proxecto modificado de referencia, para os efectos de emitir informe sobre a necesidade ou non de realizar algún trámite ambiental, á Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. O 03/07/2019 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático emitiu informe ao respecto, no que se conclúe, de xeito literal, o seguinte: “Á vista da documentación recibida considérase que, no referente ás modificacións descritas nela, non existen obxeccións aos cambios solicitados polo promotor sempre que se cumpra o recollido na documentación achegada. No restante mantén a súa vixencia o establecido na DIA”. Quinto.- A xefatura territorial, de conformidade co establecido nos artigos 127 e 131 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, trasladou a REE unha separata técnica do proxecto modificado de referencia, como única entidade con bens e dereitos afectados polo mesmo, co obxecto de obter o seu informe ou condicionado ao respecto. A entidade REE non contestou á petición de informe, nin á súa reiteración, polo que se entende a súa conformidade coa autorización do proxecto modificado, conforme ao disposto nos artigos 127 e 131 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro. Sexto.- O 13/08/2019 os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe favorable sobre a solicitude de Naturgy Wind SLU sobre o proxecto modificado de referencia. Primeira.- A Dirección Xeral de Enerxía e Minas é competente para resolver este expediente con fundamento no Decreto 135/2017, do 28 de decembro, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria (DOG nº 18, do 25/01/2018) e no Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro, da Consellería de Economía, Emprego e Industria, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia (DOG nº 22, do 01/2/2017). Segunda.- A lexislación de aplicación ao presente expediente é a seguinte:  Lei 8/2009, do 22 de decembro, polo que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental.  Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico.  Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.  Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.  Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia.  Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.  Resolución do 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción, de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG nº 54, do 19/03/2014).  Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. Terceira.- A subestación situarase a 441 metros sobre o nivel do mar, sobre una explanada rectangular de 8.428 m2 situada nas proximidades da Subestación Regoelle 220 kV (REE), no lugar de Lagoas, no termo municipal de Dumbría (A Coruña). Proxéctase unha subestación transformadora convencional coas seguintes posicións:  Tres posicións de entrada de liña aérea 66 kV, transformador 66/220 kV e conexión a barras de 220 kV.  Unha posición de entrada de liña subterránea 30 kV, transformador 40/220 kV e conexión a barras de 220 kV.  Unha posición de barras colectoras de 220 kV.  Unha posición de liña 220 kV con saída subterránea cara á Subestación Regoelle 220 kV. De acordo coas características das instalacións xeradoras que se conectarán ás rede de transporte a través desta subestación colectora, as posicións de entrada configúranse do seguinte modo:  Posición de Entrada 1 (Norte): Entrada de liña aérea 66 kV e transformador 66/220 kV, de 220/160/120 MVA ONAN/ONAF1/ONAF2, para conexión dos parques eólicos Monte Tourado-Eixe, Lagoa I, Lagoa II (fases I e II) e Monte O Tourado.  Posición de Entrada 2 (Sur): Entrada de liña aérea 66 kV e transformador 66/220 kV, de 70 MVA, para conexión dos parques eólicos A Ruña II, Outes, Ampliación de Virxe e Alto das Agras.  Posición de Entrada 3 (Paxareiras): Entrada de liña aérea 66 kV e transformador 66/220 kV, de 30 MVA, para conexión do Parque Eólico Paxareiras II.  Posición de Entrada 4 (Greenalia): Constituída por tres entradas de liña subterránea 30 kV, barras e transformador 30/220 kV, de 40 MVA, para conexión dos parques eólicos Monte Tourado, Alto da Croa e Alto da Croa II. Os catro transformadores de potencia e a aparamenta de alta tensión (66 e 220 kV) serán de intemperie, mentres que os sistemas de media tensión (30-20 kV), servicios auxiliares, control, protección e medida instalaranse no interior dun edificio prefabricado que albergará ademais un despacho, almacén, aseo e vestiario para o persoal de operación. A conexión coa Rede de Transporte consistirá nunha liña subterránea de 220 kV, de 222 metros de lonxitude entre a posición de saída de liña da subestación colectora e a correspondente posición de entrada aérea na Subestación Regoelle 220 kV, onde se instalará a aparamenta e elementos de conexión necesarios. Cuarta.- No expediente consta un informe favorable dos servizos técnicos da xefatura territorial, de data 13/08/2019, sobre a solicitude de Naturgy Wind SLU sobre o proxecto modificado de referencia, no que se conclúe, de xeito literal, o seguinte: “Dende un punto de vista técnico non se atopa ningún impedimento para emitir a autorización administrativa e de construción da instalación eléctrica (MODIFICADO) Subestación Colectora 30-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovables á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV, e a súa remisión á dirección xeral competente en materia de enerxía para que se prosiga coa tramitación do expediente”. De conformidade co que antecede e no exercicio das competencias que teño atribuídas, Todo isto de acordo coas seguintes condicións: Primeira.- As instalacións que se autorizan terán que realizarse de acordo coas especificacións e planos que figuran no proxecto de execución titulado “Proxecto modificado segundo da Subestación Colectora 30-66/220 kV para conexión de instalacións de xeración renovable á rede de transporte no nó Regoelle 220 kV”, asinado polo enxeñeiro industrial Enrique Fernández Olea (colexiado nº 574 do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia), datado en xullo de 2019 e no que figura un orzamento de execución material de 5.919.397,67 €. Segunda.- Asegurarase o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguridade. En todo momento deberase cumprir canto establecen o Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, e o Real decreto 337/2014, do 9 de maio, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. Así mesmo, deberase cumprir co disposto na Declaración de Impacto Ambiental formulada o 17/10/2018 pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático. Terceira.- Para introducir modificacións nas instalacións que afecten a datos básicos do proxecto será necesaria autorización previa da Dirección Xeral de Enerxía e Minas; non obstante, a xefatura territorial poderá autorizar as modificacións de detalle do proxecto que resulten procedentes, debendo comunicar á dita dirección xeral todas as resolucións que dite en aplicación da citada facultade. Cuarta.- O prazo para solicitar a autorización de explotación será de tres anos, contados a partir do presente outorgamento das autorizacións administrativas previa e de construción. En caso de incumprimento, poderá producirse a súa revogación nos termos establecidos no punto 10 do artigo 53 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, ou norma que a substitúa. Unha vez solicitada a autorización de posta en servizo, a xefatura territorial será a encargada de emitila tras as comprobacións técnicas que considere oportunas. Quinta.- Conxuntamente coa solicitude de autorización de explotación das instalacións deberase presentar ante a xefatura territorial un certificado de final de obra subscrito por un técnico facultativo competente, no que conste que as instalacións se realizaron de acordo coas especificacións contidas no proxecto de execución aprobado, así como coas prescricións da regulamentación técnica aplicable á materia, de acordo co artigo 132 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro. Así mesmo, deberase presentar ante esta dirección xeral un plano as built e outro plano cartográfico en formato shape das instalacións. Sexta.- De acordo co establecido no artigo 53.10 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico, o incumprimento das condicións e requisitos establecidos nas autorizacións ou a variación substancial dos presupostos que determinaron o seu outorgamento poderán dar lugar á revogación das autorizacións, previa audiencia do interesado. Sétima.- Estas autorizacións outórganse sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación o publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que estimen pertinente. Santiago de Compostela, 16 de agosto de 2019 O director xeral de Enerxía e Minas Ángel Bernardo Tahoces Primero.- El 31/10/2018 el Consello de la Xunta de Galicia adoptó el acuerdo por el que se otorgan las autorizaciones administrativas previa y de construcción, se declara la utilidad pública, en concreto, así como la prevalencia con un aprovechamiento forestal y la compatibilidad con un derecho minero, de las instalaciones eléctricas denominadas LAT 66 kV parques eólicos Montetourado-Eixe/Monte O Tourado-subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV, sita en los ayuntamientos de Zas, Vimianzo y Dumbría (A Coruña) (expediente IN407A 2017/166-1) y subestación colectora Regoelle 20-66/220 kV sita en el ayuntamiento de Dumbría (A Coruña (expediente IN407A 2016/3040-1). En este acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia se relacionan los diferentes promotores de las referidas instalaciones eléctricas, junto con su porcentaje de participación, indicándose que el promotor que actúa como representante es Fenosa Wind SL. El 05/11/2018 la Dirección General de Energía y Minas dictó resolución por la que se hizo público el citado acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia (DOG nº 219, do 16/11/2018). Segundo.- El 13/05/2019 tuvo entrada en la Dirección General de Energía y Minas, a través del registro electrónico de la Xunta de Galicia, un escrito de Naturgy Wind SLU (antes, Fenosa Wind SL) en el que solicita las autorizaciones administrativas previa y de construcción del proyecto de ejecución denominado “Proyecto modificado de la Subestación Colectora 20-66/220 kV para conexión de instalaciones de generación renovable a la red de transporte en el nudo Regoelle 220 kV”, acompañado de la siguiente documentación:  Proyecto de ejecución denominado “Proyecto modificado de la Subestación Colectora 20-66/220 kV para conexión de instalaciones de generación renovable a la red de transporte en el nudo Regoelle 220 kV”, firmado por el ingeniero industrial Tareq Zudaire Torbado (colegiado nº 574 del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia) y fechado en abril de 2019.  Declaración responsable del técnico competente proyectista conforme a lo establecido en el anexo XIX del Decreto 51/2011, de 17 de marzo, por el que se actualiza la normativa en materia de seguridad industrial en la Comunidad Autónoma de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CD del Parlamento Europeo y del Consejo, del 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior (DOG nº 65, de 01/04/2011), así como de cumplimiento de la normativa de aplicación en los términos dispuestos en el artículo 53.1. b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  Separata técnica de dicho proyecto modificado para Red eléctrica de España SAU. Conforme a lo manifestado por Naturgy Wind SLU en su solicitud y a lo establecido en el proyecto modificado presentado, ces preciso indicar lo siguiente:  Posteriormente a la autorización del proyecto de ejecución de la subestación colectora Regoelle, fue necesario realizar cambios en el diseño de la instalación que son los que motivan la elaboración de este modificado. Estos cambios se deben fundamentalmente a lo siguiente: - Adecuación de la entrada de la línea de 220 kV en la subestación de REE, proyectada inicialmente en subterráneo pero que tendrá que ser en aéreo. - Sustitución de dos de los cuatro transformadores de potencia considerados, por otros diferentes, de características similares y que garantizan plazos de entrega compatibles con las previsiones de puesta en marcha de las instalaciones de generación eólica que actualmente están en construcción.  Este modificado no provoca nuevas afecciones en terrenos, ni distintas, de las ya consideradas en la relación de bienes y derechos incluida en el proyecto autorizado y declarado de utilidad pública.  Desde el punto de vista ambiental, tampoco se producen afecciones distintas a las ya consideradas dentro del alcance indicado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) formulada por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático el 17/10/2018. Posteriormente, Naturgy Wind SLU sustituyó el proyecto modificado presentado inicialmente, por un nuevo proyecto modificado denominado “Proyecto modificado segundo de la Subestación Colectora 30-66/220 kV para conexión de instalaciones de generación renovable a la red de transporte en el nudo Regoelle 220 kV”, firmado por el mismo ingeniero industrial y fechado en julio de 2019. También acompañó la referida declaración responsable do técnico competente proyectista. Tercero.- El 22/05/2019 la Dirección General de Energía y Minas dio traslado de la solicitud de Naturgy Wind SLU sobre el proyecto modificado de referencia, a los efectos de la instrucción del correspondiente procedimiento, a la Jefatura Territorial de A Coruña de la Consellería de Economía, Empleo e Industria (en adelante, jefatura territorial). Cuarto.- El 20/06/2019 la Dirección General de Energía y Minas dio traslado de la solicitud de Naturgy Wind SLU sobre el proyecto modificado de referencia, a los efectos de emitir informe sobre la necesidad o no de realizar algún trámite ambiental, a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. El 03/07/2019 la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático emitió informe al respecto, en el que se concluye, de manera literal, lo siguiente: “A la vista de la documentación recibida se considera que, en lo referente a las modificaciones descritas en ella, no existen objeciones a los cambios solicitados por el promotor siempre que se cumpla lo recogido en la documentación aportada. En lo restante mantiene su vigencia lo establecido en la DIA”. Quinto.- La jefatura territorial, de conformidad con lo establecido en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, trasladó a REE una separata técnica del proyecto modificado de referencia, como única entidad con bienes y derechos afectados por el mismo, con el objeto de obtener su informe o condicionado al respecto. La entidad REE no contestó a la petición de informe, ni a su reiteración, por lo que se entiende su conformidad con la autorización del proyecto modificado, conforme a lo dispuesto en los artículos 127 y 131 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Sexto.- El 13/08/2019 los servicios técnicos de la jefatura territorial emitieron informe favorable sobre la solicitud de Naturgy Wind SLU sobre el proyecto modificado de referencia. Primera.- La Dirección General de Energía y Minas es competente para resolver este expediente con fundamento en el Decreto 135/2017, de 28 de diciembre, de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Economía, Empleo e Industria (DOG nº 18, de 25/01/2018) y en el Decreto 9/2017, de 12 de enero, de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por el que se establecen los órganos competentes para la resolución de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG nº 22, de 01/2/2017). Segunda.- La legislación de aplicación al presente expediente es la siguiente:  Ley 8/2009, de 22 de diciembre, por el que se regula el Aprovechamiento Eólico en Galicia y se crean el Canon Eólico y el Fondo de Compensación Ambiental.  Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  Ley 5/2017, de 19 de octubre, de Fomento de la Implantación de Iniciativas Empresariales en Galicia.  Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  Resolución de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se aprueba el procedimiento de autorización administrativa de construcción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (DOG nº 54, de 19/03/2014).  Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. Tercera.- La subestación se situará a 441 metros sobre el nivel del mar, sobre una explanada rectangular de 8.428 m2 situada en las proximidades de la Subestación Regoelle 220 kV (REE), en el lugar de Lagoas, en el término municipal de Dumbría (A Coruña). Se proyecta una subestación transformadora convencional con las siguientes posiciones:  Tres posiciones de entrada de línea aérea 66 kV, transformador 66/220 kV y conexión a barras de 220 kV.  Una posición de entrada de línea subterránea 30 kV, transformador 40/220 kV y conexión a barras de 220 kV.  Una posición de barras colectoras de 220 kV.  Una posición de línea 220 kV con salida subterránea hacia la Subestación Regoelle 220 kV. De acuerdo con las características de las instalaciones generadoras que se conectarán a la red de transporte a través de esta subestación colectora, las posiciones de entrada se configuran del siguiente modo:  Posición de Entrada 1 (Norte): Entrada de línea aérea 66 kV y transformador 66/220 kV, de 220/160/120 MVA ONAN/ONAF1/ONAF2, para conexión de los parques eólicos Monte Tourado-Eixe, Lagoa I, Lagoa II (fases I y II) y Monte O Tourado.  Posición de Entrada 2 (Sur): Entrada de línea aérea 66 kV y transformador 66/220 kV, de 70 MVA, para conexión de los parques eólicos A Ruña II, Outes, Ampliación de Virxe y Alto das Agras.  Posición de Entrada 3 (Paxareiras): Entrada de línea aérea 66 kV y transformador 66/220 kV, de 30 MVA, para conexión del Parque Eólico Paxareiras II.  Posición de Entrada 4 (Greenalia): Constituida por tres entradas de línea subterránea 30 kV, barras y transformador 30/220 kV, de 40 MVA, para conexión de los parques eólicos Monte Tourado, Alto da Croa y Alto da Croa II. Los cuatro transformadores de potencia y la aparamenta de alta tensión. (66 y 220 kV) serán de intemperie, mientras que los sistemas de media tensión (30-20 kV), servicios auxiliares, control, protección y medida se instalarán en el interior de un edificio prefabricado que albergará además un despacho, almacén, aseo y vestuario para el personal de operación. La conexión con la Red de Transporte consistirá en una línea subterránea de 220 kV, de 222 metros de longitud entre la posición de salida de línea de la subestación colectora y la correspondiente posición de entrada aérea en la Subestación Regoelle 220 kV, donde se instalará la aparamenta y elementos de conexión necesarios. Cuarta.- En el expediente consta un informe favorable de los servicios técnicos de la jefatura territorial, de fecha 13/08/2019, sobre la solicitud de Naturgy Wind SLU sobre el proyecto modificado de referencia, en el que se concluye, de manera literal, lo siguiente: “Desde un punto de vista técnico no se encuentra ningún impedimento para emitir la autorización administrativa y de construcción de la instalación eléctrica (MODIFICADO) Subestación Colectora 30-66/220 kV para conexión de instalaciones de generación renovables a la red de transporte en el nudo Regoelle 220 kV, y su remisión a la dirección general competente en materia de energía para que se prosiga con la tramitación del expediente”. De conformidad con lo que antecede y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, Todo esto de acuerdo con las siguientes condiciones: Primera.- Las instalaciones que se autorizan tendrán que realizarse de acuerdo con las especificaciones y planos que figuran en el proyecto de ejecución titulado “Proyecto modificado segundo de la Subestación Colectora 30-66/220 kV para conexión de instalaciones de generación renovable a la red de transporte en el nudo Regoelle 220 kV”, firmado por el ingeniero industrial Tareq Zudaire Torbado (colegiado nº 574 del Ilustre Colegio Oficial de Ingeniros Industriales de Galicia), fechado en julio de 2019 y en el que figura un presupuesto de ejecución material de 5.919.397,67 €. Segunda.- Se asegurará el mantenimiento y la vigilancia correcta de las instalaciones durante la construcción y después de su puesta en servicio, con el fin de garantizar que en todo momento se mantendrán las condiciones reglamentarias de seguridad. En todo momento se deberá cumplir cuanto establecen el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, y el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23. Asimismo, se deberá cumplir con lo dispuesto en la Declaración de Impacto Ambiental formulada el 17/10/2018 por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático. Tercera.- Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a datos básicos del proyecto será necesaria autorización previa de la Dirección General de Energía y Minas; no obstante, la jefatura territorial podrá autorizar las modificaciones de detalle del proyecto que resulten procedentes, debiendo comunicar a dicha dirección general todas las resoluciones que dicte en aplicación de la citada facultad. Cuarta.- El plazo para solicitar la autorización de explotación será de tres años, contados a partir del presente otorgamiento das autorizaciones administrativas previa y de construcción. En caso de incumplimiento, podrá producirse su revocación en los términos establecidos en el punto 10 del artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, o norma que la sustituya. Una vez solicitada la autorización de puesta en servicio, la jefatura territorial será la encargada de emitirla tras las comprobaciones técnicas que considere oportunas. Quinta.- Conjuntamente con la solicitud de autorización de explotación de las instalaciones se deberá presentar ante la jefatura territorial un certificado de final de obra suscrito por un técnico facultativo competente, en el que conste que las instalaciones se realizaron de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como con las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia, de acuerdo con el artículo 132 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre. Asimismo, se deberá presentar ante esta dirección general un plano as built y otro plano cartográfico en formato shape de las instalaciones. Sexta.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 53.10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a la revocación de las autorizaciones, previa audiencia del interesado. Séptima.- Estas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros necesarios para la realización de las obras de las instalaciones autorizadas. Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente. Santiago de Compostela, 16 de agosto de 2019 El director general de Energía y Minas Ángel Bernardo Tahoces