21/02/2018 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Dirección Xeral de Enerxía e Minas
Resolución do 14 de febreiro de 2018, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se autoriza a planta de xeración eléctrica a partir de biomasa e a súa liña de evacuación, promovida por Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L.

Examinado o expediente iniciado por solicitude de Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. en relación coa autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha planta de xeración eléctrica a partir de biomasa, constan os seguintes Primeiro. Con data 5 de abril de 2017 Jhon Anthony Bencharef Pradillas, en nome e representación de Greenalia Biomass Power, S. L. solicita a autorización administrativa previa e de construción dunha planta de xeración eléctrica a partir de biomasa de 49,913 MW de potencia eléctrica situada no concello de Curtis (A Coruña). Segundo. Mediante anuncio do 2 de xuño de 2017, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas, someteu a información pública a solicitude de autorización administrativa previa (expediente IN408A 2017/001-1), conxuntamente coa autorización ambiental integrada (expediente 2017-IPPC-I-42) para a planta de xeración eléctrica a partir de biomasa, no concello de Curtis, de Greenalia Biomass Power, S. L publicándose con data 12 de xuño de 2017 no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña nº 109, e coa mesma data no Diario Oficial de Galicia nº 110. As características técnicas da instalación son as seguintes: Planta de combustión de biomasa para a produción eléctrica de 49,913 MW composta por: - Sistema de recepción, tratamento, almacenamento e alimentación de biomasa. - Caldeira de tipo leito fluído burbullante para produción de vapor. - Turbina de vapor, redutor e acoplamento elástico co xerador eléctrico de 62,5 MVA a 11 kV, cos ϕ = 0,8 para unha potencia total de 49,913 MWe. - Subestación de AT, 66 kV, execución en intemperie, configuración de liña de saída, composta por un transformador principal (T-1) trifásico, en baño de aceite mineral, de 62,5 MVA en réxime ONAN, relación de transformación 66±2,5%/11 kV e un transformador auxiliar de grupo (T-2) trifásico, en baño de aceite mineral, de 8/10 MVA, refrixeración ONAN/ONAF, relación de transformación 11±2,5±5%/6,6 kV. - Liña de potencia trifásica para interconexión da subestación de 66 kV da planta coa subestación da distribuidora, cable de AT, 36/66 KV, Al, XLPE, 1x630 mm 2 (RHZ1-2OL (S) 36/66 kV, 1x630 Al + H165). Lonxitude aproximada 1.650 m. - Instalacións de control e servizos auxiliares. A continuación resúmese o contido das alegacións presentadas durante o período de información pública: - Alegación relativa á falta dunha análise de dispoñibilidade e da garantía de subministro, así como a forma de obtención da biomasa forestal nin os acordos existentes cos propietarios dos terreos nin a garantía de poder dispor da biomasa necesaria. - Alegación na que manifesta a existencia na mesma localización doutras centrais de biomasa, promovidas por Renova Generación de Energías Renovables, S. L. - Alegación por contradicións no texto do anteproxecto en relación ao tipo de caldeira a empregar, tipo de combustible ou a potencia da instalación. - Alegación contra a tecnoloxía empregada para a combustión da biomasa mediante caldeira de combustión en leito fluído burbuxeante non é a tecnoloxía mais adecuada en función a criterios de eficiencia enerxética e ambiental, mellorándose mediante coxeración ou gasificación. - Alegación na que se manifesta a promotora non aportou estudo de viabilidade económica do proxecto. - Alegación na que se expón que o proxecto debe informar sobre as emisións de CO2 e a súa estratexia tecnolóxica de recaptación, a necesidade de cumprir cos criterios de calidade de emisións expostos no mesmo e dun control exhaustivo por parte das administracións públicas. - Alegación na que se recolle que o valor da madeira como recurso natural, solicitando que a Xunta de Galicia fomente o seu uso responsable, sendo a queima a escala industrial para fines enerxéticos o final dunha longa cadea de usos. - Alegación pola baixa eficiencia enerxética da planta, un 31,8 %, debido en parte ao uso do calor producido únicamente para a xeración de electricidade. - Alegación sobre o impacto ambiental e social no transporte á planta de 546.000 toneladas de biomasa forestal na Comunidade Autónoma de Galicia cos seus efectos no medio ambiente e na seguridade vial. Terceiro. Con data 13 de xullo de 2017 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio resolveu formular o informe de impacto ambiental do proxecto da planta de combustión de biomasa, para a produción de enerxía eléctrica de 49,913 MW, en Curtis, promovida pola empresa Greenalia Biomass Power, S. L. (clave 2017/0053) non considerando necesario someter o proxecto a avaliación de impacto ambiental ordinaria. Cuarto. Con data 1 de agosto de 2017 Jhon Anthony Bencharef Pradillas, en nome e representación de Greenalia Biomass Power, S. L. solicita a emisión da autorización administrativa previa e de construción da planta de xeración eléctrica a partir de biomasa de referencia así como calquera outra autorización emitida pola Dirección Xeral de Enerxía e Minas en relación coa citada planta a nome de Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L., sociedade constituída por Greenalia Biomass Power, S. L. o 13 de febreiro de 2017 mediante escritura pública de constitución número cincocentos noventa e dous e autorizada polo notario Rimsha Bernes Guidonet figurando como titular da totalidade das participacións sociais da nova sociedade. Quinto. Con data 27 de outubro de 2017, a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña remitiu ao concello de Curtis unha solicitude de conformidade coa autorización administrativa previa e condicionado técnico á autorización administrativa de construción da planta. O concello de Curtis manifestou a súa conformidade con data 2 de novembro de 2017. Sexto. Con data 16 de novembro de 2017, a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña informou favorablemente a autorización administrativa previa e de construción da planta de xeración eléctrica de referencia. Sétimo. Con data 14 de decembro de 2017 requíreselle a Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. documentación acreditativa da súa capacidade técnica e económica de acordo co establecido no artigo 121 do Real Decreto 1955, do 1 de decembro polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica. A empresa aportou a documentación requirida con data 27 de decembro de 2017. Oitavo. Con data 30 de xaneiro de 2017, a Dirección Xeral de Calidade ambiental e cambio climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio resolveu outorgar a autorización ambiental integrada número 1017-IPPC-42-312 á planta de xeración eléctrica de referencia. Primeiro. A Dirección Xeral de Enerxía e Minas é competente para resolver este expediente con fundamento no artigo 19 do Decreto 135/2017, do 28 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que atribúe á Dirección Xeral de Enerxía e Minas a dirección, coordinación, planificación, execución, seguimento e control das competencias e funcións da Consellería en materia de enerxía, minas, administración e seguridade industrial, solo industrial, metroloxía e metais preciosos. Segundo. O artigo 53 da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico establece que para a posta en funcionamento de novas instalacións de transporte, distribución, produción e liñas directas contempladas na mencionada lei ou modificación das existentes requirirá de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construción e autorización de explotación, que terán carácter regrado, correspondéndolle o seu outorgamento á Administración Autonómica. Terceiro. Na tramitación tivéronse en conta as normas de procedemento contidas no Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, no Real Decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos e na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e demais normas vixentes de aplicación. Cuarto. En relación coas alegacións presentadas durante a tramitación do expediente, recollidas no Anexo desta resolución, e resumidas no antecedente de feito segundo, visto o seu contido e as respostas efectuadas pola promotora, cómpre manifestar o seguinte: 1. No que respecta ás alegacións de carácter ambiental, con data 13 de xullo de 2017 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio resolveu o informe de impacto ambiental do proxecto da planta de combustión de biomasa no que considera que non é necesario someter o proxecto a avaliación de impacto ambiental ordinaria.2. En relación coas alegacións de emisións, o proxecto conta con Autorización Ambiental integrada Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de data 30 de xaneiro de 2018.3. En relación coas alegacións de falta de subministro a empresa promotora presentou dous informes técnicos, o primeiro denominado “Estimación de biomasa para abastecemento de una central termoeléctrica de 49,913 MW. Municipio de Curtis, A Coruña”, e o segundo “Análise da capacidade de empresas subministradoras de biomasa forestal residual (BFR) a nivel rexional para proposta de contrato de subministro” xuntando copia de 27 precontratos de subministro.4. En resposta as alegacións da tramitación de outras instalacións na mesma localización, debemos sinalar que a sociedade promotora inicial da planta cambiou a súa denominación social de Renova Generación de Energías Renovables, S. L. a Greenalia Biomass Power, S. L., sociedade que posteriormente constituíu Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. polo que non existen diferentes proxectos no mesmo emprazamento se non un cambio de denominación social.5. En relación coas alegacións relativas ao tipo de caldeira a empregar e a potencia da instalación, tal como se indica no informe favorable emitido pola Xefatura Territorial da Conselleira de Economía, Emprego e Industria de acordo co proxecto de execución presentado pola empresa promotora o 8 de setembro de 2017 a planta de biomasa empregará unha caldeira de 49,913 MW de tipo leito fluído burbullante para produción de vapor.6. En resposta as alegación relativas ao tipo de combustible a empregar pola planta a empresa manifesta que serán restos das cortas dos aproveitamentos forestais tal como se recolle nos informes técnicos citados anteriormente aportados pola empresa promotora así como no estudio de caracterización efectuado pola Universidade de Vigo.7. En resposta as alegación relativas ao tipo de tecnoloxía a empregar na planta, a empresa manifestou que se efectuou un estudio das diferentes tecnoloxías co fin de empregar na súa construción aquela que se adecúe máis á finalidade de producir enerxía eléctrica tendo en conta particularmente as condicións específicas da Comunidade Autónoma de Galicia e o grado de desenvolvemento da tecnoloxía finalmente empregada.8. En relación coas alegacións relativas a falta de estudio económico do proxecto, a empresa promotora presentou ante esta dirección xeral un informe asinado por un experto independente sobre a capacidade económica do proxecto da planta de biomasa Curtis-Teixeiro no que se conclúe a súa viabilidade económico-financeira xuntándose ao mesmo un plan económico-financeiro detaiado.9. En resposta as alegación relativas a falta de abastecemento a empresa promotora aportou o 6 de setembro de 2017 un informe técnico denominado “Estimación de biomasa para abastecimiento de una central termoeléctrica de 49,913 MW. Municipio de Curtis, A Coruña” o cal recolle nas súas conclusións tanto a dispoñibilidade en 1,6 veces nun radio de 62 km da biomasa forestal necesaria como a viabilidade económica do proxecto. Así mesmo aportou tamén un informe técnico denominado “Análise da capacidade de empresas subministradoras de biomasa forestal residual (BFR) a nivel rexional para proposta de contrato de subministro” no cal se sinala a existencia dun compromiso de subministro entre Greenalia Forest, S. L. e Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. incluíndo ademais o informe copia dos precontratos de subministro asinados por Greenalia Forest, S. L. con 27 empresas pertencentes ao sector forestal de Galicia.10. En relación coas alegación relativas á eficiencia enerxética, a planta entra nos marxes habituais para este tipo de instalacións de acordo co recollido na Autorización Ambiental Integrada. De acordo co que antecede, Primeiro. Outorgar autorización administrativa previa á sociedade Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. para unha planta de xeración eléctrica a partir de biomasa, promovida no concello de Curtis (A Coruña) segundo o correspondente anteproxecto. Segundo. Outorgar autorización administrativa de construción da devandita planta de xeración eléctrica a partir de biomasa e da súa liña de evacuación segundo o proxecto de execución da planta asinado polo enxeñeiro industrial Jesús Rodríguez González, colexiado nº 3.485 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Madrid, e o proxecto da liña de interconexión entre a planta de biomasa e a subestación de Sidegasa asinado polo enxeñeira de minas María Moreno Martínez, colexiada nº 3.229 do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste. As características principais recollidas nos proxectos son as seguintes: Solicitante: Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. Domicilio social: Plaza de María Pita, nº 10 1º, 15.001 A Coruña. Denominación: Planta de xeración eléctrica a partir de biomasa Potencia instalada: 49,913 MW Características: - Sistema de recepción, tratamento, almacenamento e alimentación de biomasa. - Caldeira de tipo leito fluído burbullante para produción de vapor. - Turbina de vapor, redutor e acoplamento elástico co xerador eléctrico de 62,5 MVA a 11 kV, cos ϕ = 0,8 para unha potencia total de 49,913 MWe. - Subestación de AT, 66 kV, execución en intemperie, configuración de liña de saída, composta por un transformador principal (T-1) trifásico, en baño de aceite mineral, de 62,5 MVA en réxime ONAN, relación de transformación 66±2,5%/11 kV e un transformador auxiliar de grupo (T-2) trifásico, en baño de aceite mineral, de 8/10 MVA, refrixeración ONAN/ONAF, relación de transformación 11±2,5±5%/6,6 kV. - Liña de potencia trifásica para interconexión da subestación de 66 kV da planta coa subestación da distribuidora, cable de AT, 36/66 KV, Al, XLPE, 1x630 mm 2 (RHZ1-2OL (S) 36/66 kV, 1x630 Al + H165). Lonxitude aproximada 1.650 m. - Instalacións de control e servizos auxiliares. Todo isto de acordo coas seguintes condicións: 1. A instalación terá que realizarse de acordo coas especificacións e planos que figuran nos proxectos de execución referidos no punto segundo da parte dispositiva desta resolución.2. Deberá cumprirse, en todo momento, canto establece o Real Decreto 337/2014, de 9 de maio, polo que se aproba o Reglamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en instalacións eléctricas de alta tensión e as súas Instrucións Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, así como a demais normativa e directrices vixentes que sexan de aplicación.3. Para introducir modificacións que afecten a datos básicos do proxecto será necesaria a previa autorización desta dirección xeral. Pola súa banda, a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña poderá autorizar as modificacións de detalle do proxecto que resulten procedentes, debendo comunicarlle a este centro directivo todas as resolucións que dite en aplicación da devandita facultade.4. Unha vez construídas as instalacións, o titular presentará unha solicitude de autorización de explotación de acordo co establecido no artigo 53. c da Lei 24/2013, de 26 de decembro, do Sector Eléctrico, e no artigo 132.1 do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, perante a Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña, co fin de que esta proceda a efectuar a inspección da totalidade das obras e montaxes efectuadas e verificar o cumprimento dos compromisos contraídos por Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. e dos condicionados impostos nesta resolución.5. O prazo para a posta en servizo das instalacións será de vinte e catro meses contados a partir da data de notificación das presentes resolucións. Se transcorrido o dito prazo aquel non tivo lugar, producirase a caducidade destas autorizacións.6. De acordo co establecido no artigo 53.10 da Lei 24/2013, do 26 de decembro do sector eléctrico, o incumprimento das condicións e requisitos establecidos nas autorizacións ou a variación substancial dos presupostos que determinaron o seu outorgamento poderán dar lugar a revogación das autorizacións, previa audiencia do interesado.7. Estas autorizacións outórganse sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas. Contra a presente resolución, que non pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación, de conformidade cos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro. Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2018 O director xeral de Enerxía e Minas Ángel Bernardo Tahoces 1. Alegacións presentadas durante o período de información pública indicado no antecedente de feito segundo: Mónica Arto Blanco en nome da Federación Ecoloxista Galega, 14.07.2017;, Vicente Vázquez en nome de Bio&Tech Bioeconomic Development, S. L., 21.07.2017, Klaus Schenck en nome da Asociación Salva la Selva, 24.07.2017. Examinado el expediente iniciado por solicitud de Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. en relación con la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una planta de generación eléctrica a partir de biomasa, constan los siguientes Primero. Con fecha 5 de abril de 2017 Jhon Anthony Bencharef Pradillas, en nombre y representación de Greenalia Biomass Power, S. L. solicita la autorización administrativa previa y de construcción de una planta de generación eléctrica a partir de biomasa de 49,913 MW de potencia eléctrica situada en el ayuntamiento de Curtis (A Coruña). Segundo. Mediante anuncio de 2 de junio de 2017, la Dirección General de Energía y Minas, sometió la información pública la solicitud de autorización administrativa previa (expediente IN408A 2017/001-1), conjuntamente con la autorización ambiental integrada (expediente 2017-IPPC-I-42) para la planta de generación eléctrica a partir de biomasa, en el ayuntamiento de Curtis, de Greenalia Biomass Power, S. L publicándose con fecha 12 de junio de 2017 en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña nº 109, y con la misma fecha en el Diario Oficial de Galicia nº 110. Las características técnicas de la instalación son las siguientes: Planta de combustión de biomasa para la producción eléctrica de 49,913 MW compuesta por: - Sistema de recepción, tratamiento, almacenamiento y alimentación de biomasa. - Caldera de tipo lecho fluido burbujeante para producción de vapor. - Turbina de vapor, reductor y acoplamiento elástico con el generador eléctrico de 62,5 MVA a 11 kV, cos ϕ = 0,8 para una potencia total de 49,913 MWe. - Subestación de AT, 66 kV, ejecución en intemperie, configuración de línea de salida, compuesta por un transformador principal (T-1) trifásico, en baño de aceite mineral, de 62,5 MVA en régimen ONAN, relación de transformación 66±2,5%/11 kV y un transformador auxiliar de grupo (T-2) trifásico, en baño de aceite mineral, de 8/10 MVA, refrigeración ONAN/ONAF, relación de transformación 11±2,5±5%/6,6 kV. - Línea de potencia trifásica para interconexión de la subestación de 66 kV de la planta con la subestación de la distribuidora, cable de AT, 36/66 KV, Al, XLPE, 1x630 mm 2 (RHZ1-2OL (S) 36/66 kV, 1x630 Al + H165). Longitud aproximada 1.650 m. - Instalaciones de control y servicios auxiliares. A continuación se resume el contenido de las alegaciones presentadas durante el período de información pública: - Alegación relativa a la falta de un análisis de disponibilidad y de la garantía de suministro, así como la forma de obtención de la biomasa forestal ni los acuerdos existentes con los propietarios de los terrenos ni la garantía de poder disponer de la biomasa necesaria. - Alegación en la que manifiesta la existencia en la misma localización de otras centrales de biomasa, promovidas por Renova Generación de Energías Renovables, S. L. - Alegación por contradicciones en el texto del anteproyecto en relación al tipo de caldera a emplear, tipo de combustible o la potencia de la instalación. - Alegación contra la tecnología empleada para la combustión de la biomasa mediante caldera de combustión en lecho fluido burbujeante no es la tecnología más adecuada en función a criterios de eficiencia energética y ambiental, mejorándose mediante cogeneración o gasificación. - Alegación en la que se manifiesta la promotora no aportó estudio de viabilidad económica del proyecto. - Alegación en la que se expone que el proyecto debe informar sobre las emisiones de CO2 y su estrategia tecnológica de recaptación, la necesidad de cumplir con los criterios de calidad de emisiones expuestos en el mismo y de un control exhaustivo por parte de las administraciones públicas. - Alegación en la que se recoge que el valor de la madera como recurso natural, solicitando que la Xunta de Galicia fomente su uso responsable, siendo la quema a escala industrial para fines energéticos el final de una larga cadena de usos. - Alegación por la baja eficiencia energética de la planta, un 31,8 %, debido en parte al uso del calor producido únicamente para la generación de electricidad. - Alegación sobre el impacto ambiental y social en el transporte a la planta de 546.000 toneladas de biomasa forestal en la Comunidad Autónoma de Galicia con sus efectos en medio ambiente y en la seguridad vial. Tercero. Con fecha 13 de julio de 2017 la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación del Territorio resolvió formular el informe de impacto ambiental del proyecto de la planta de combustión de biomasa, para la producción de energía eléctrica de 49,913 MW, en Curtis, promovida por la empresa Greenalia Biomass Power, S. L. (clave 2017/0053) no considerando necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental común. Cuarto. Con fecha 1 de agosto de 2017 Jhon Anthony Bencharef Pradillas, en nombre y representación de Greenalia Biomass Power, S. L. solicita la emisión de la autorización administrativa previa y de construcción de la planta de generación eléctrica a partir de biomasa de referencia así como cualquier otra autorización emitida por la Dirección General de Energía y Minas en relación con la citada planta a nombre de Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L., sociedad constituida por Greenalia Biomass Power, S. L. el 13 de febrero de 2017 mediante escritura pública de constitución número quinientos noventa y dos y autorizada por el notario Rimsha Bernes Guidonet figurando como titular de la totalidad de las participaciones sociales de la nueva sociedad. Quinto. Con fecha 27 de octubre de 2017, la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Empleo e Industria de A Coruña remitió al ayuntamiento de Curtis una solicitud de conformidad con la autorización administrativa previa y condicionado técnico a la autorización administrativa de construcción de la planta. El ayuntamiento de Curtis manifestó su conformidad con fecha 2 de noviembre de 2017. Sexto. Con fecha 16 de noviembre de 2017, la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de A Coruña informó favorablemente la autorización administrativa previa y de construcción de la planta de generación eléctrica de referencia. Séptimo. Con fecha 14 de diciembre de 2017 se le requiere a Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. documentación acreditativa de su capacidad técnica y económica de acuerdo con lo establecido en el artículo 121 del Real Decreto 1955, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. La empresa aportó la documentación requerida con fecha 27 de diciembre de 2017. Octavo. Con fecha 30 de enero de 2017, la Dirección General de Calidad ambiental y cambio climático de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación del Territorio resolvió otorgar la autorización ambiental integrada número 1017-IPPC-42-312 a la planta de generación eléctrica de referencia. Primero. La Dirección General de Energía y Minas es competente para resolver este expediente con fundamento en el artículo 19 del Decreto 135/2017, de 28 de diciembre, por lo que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, que atribuye a la Dirección General de Energía y Minas la dirección, coordinación, planificación, ejecución, seguimiento y control de las competencias y funciones de la Consellería en materia de energía, minas, administración y seguridad industrial, suelo industrial, metrología y metales preciosos. Segundo. El artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico establece que para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, distribución, producción y líneas directas contempladas en la mencionada ley o modificación de las existentes requerirá de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y autorización de explotación, que tendrán carácter reglado, correspondiéndole su otorgamiento a la Administración Autonómica. Tercero. En la tramitación se tuvieron en cuenta las normas de procedimiento contenidas en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normas vigentes de aplicación. Cuarto. En relación con las alegaciones presentados durante la tramitación del expediente, recogidas en el Anexo de esta resolución, y resumidas en el antecedente de hecho segundo, visto su contenido y las respuestas efectuadas por la promotora, es necesario manifestar lo siguiente: 1. En lo que respecta a las alegaciones de carácter ambiental, con fecha 13 de julio de 2017 la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio resolvió el informe de impacto ambiental del proyecto de la planta de combustión de biomasa en el que considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación de impacto ambiental ordinaria.2. En relación con las alegaciones de emisiones, el proyecto cuenta con Autorización Ambiental integrada Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de fecha 30 de enero de 2018.3. En relación con las alegaciones de falta de suministro la empresa promotora presentó dos informes técnicos, el primero denominado “Estimación de biomasa para abastecimiento de una central termoeléctrica de 49,913 MW. Municipio de Curtis, A Coruña”, y el segundo “Análisis de la capacidad de empresas suministradoras de biomasa forestal residual (BFR) a nivel regional para propuesta de contrato de suministro” adjuntando copia de 27 precontratos de suministro.4. En respuesta a las alegaciones de la tramitación de otras instalaciones en la misma localización, debemos señalar que la sociedad promotora inicial de la planta cambió su denominación social de Renova Generación de Energías Renovables, S. L. a Greenalia Biomass Power, S. L., sociedad que posteriormente constituyó Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. por lo que no existen diferentes proyectos en el mismo emplazamiento sino un cambio de denominación social.5. En relación con las alegaciones relativas al tipo de caldera a emplear y la potencia de la instalación, tal como se indica en el informe favorable emitido por la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de acuerdo con el proyecto de ejecución presentado por la empresa promotora el 8 de septiembre de 2017 la planta de biomasa empleará una caldera de 49,913 MW de tipo lecho fluido burbujeante para producción de vapor.6. En respuesta a las alegaciones relativas al tipo de combustible a emplear por la planta la empresa manifiesta que serán restos de las talas de los aprovechamientos forestales tal como se recoge en los informes técnicos citados anteriormente aportados por la empresa promotora así como en el estudio de caracterización efectuado por la Universidad de Vigo.7. En respuesta a las alegaciones relativas al tipo de tecnología a emplear en la planta, la empresa manifestó que se efectuó un estudio de las diferentes tecnologías con el fin de emplear en su construcción aquella que se adecúe más a la finalidad de producir energía eléctrica teniendo en cuenta particularmente las condiciones específicas de la Comunidad Autónoma de Galicia y el grado de desarrollo de la tecnología finalmente empleada.8. En relación con las alegaciones relativas a la falta de estudio económico del proyecto, la empresa promotora presentó ante esta dirección general un informe firmado por un experto independiente sobre la capacidad económica del proyecto de la planta de biomasa Curtis-Teixeiro en el que se concluye su viabilidad económico-financiera adjuntándose al mismo un plan económico-financiero detallado.9. En respuesta a las alegaciones relativas a la falta de abastecimiento la empresa promotora aportó el 6 de septiembre de 2017 un informe técnico denominado “Estimación de biomasa para abastecimiento de una central termoeléctrica de 49,913 MW. Municipio de Curtis, A Coruña” el cual recoge en sus conclusiones tanto la disponibilidad en 1,6 veces en un radio de 62 km de la biomasa forestal necesaria como la viabilidad económica del proyecto. Asimismo aportó también un informe técnico denominado “Análisis de la capacidad de empresas suministradoras de biomasa forestal residual (BFR) a nivel regional para propuesta de contrato de suministro” en el cual se señala la existencia de un compromiso de suministro entre Greenalia Forest, S. L. y Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. incluyendo además el informe copia de los precontratos de suministro firmados por Greenalia Forest, S. L. con 27 empresas pertenecientes al sector forestal de Galicia.10. En relación con las alegaciones relativas a la eficiencia energética, la planta entra en los márgenes habituales para este tipo de instalaciones de acuerdo con el recogido en la Autorización Ambiental Integrada. De acuerdo con lo que antecede, Primero. Otorgar autorización administrativa previa a la sociedad Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. para una planta de generación eléctrica a partir de biomasa, promovida en el ayuntamiento de Curtis (A Coruña) según el correspondiente anteproyecto. Segundo. Otorgar autorización administrativa de construcción de la citada planta de generación eléctrica a partir de biomasa y de su línea de evacuación según el proyecto de ejecución de la planta firmado por el ingeniero industrial Maria Cinta Gabriel Pedro Darie Ghiulea, colegiado nº 3.485 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, y el proyecto de la línea de interconexión entre la planta de biomasa y la subestación de Sidegasa firmado por el ingeniera de minas Andrei Adrian Eugenio Vicente Osman Foncuberta, colegiada nº 3.229 del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste. Las características principales recogidas en los proyectos son las siguientes: Solicitante: Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. Domicilio social: Plaza de María Pita, nº 10 1º, 15.001 A Coruña. Denominación: Planta de generación eléctrica a partir de biomasa Potencia instalada: 49,913 MW Características: - Sistema de recepción, tratamiento, almacenamiento y alimentación de biomasa. - Caldera de tipo lecho fluido burbujeante para producción de vapor. - Turbina de vapor, reductor y acoplamiento elástico con el generador eléctrico de 62,5 MVA a 11 kV, cos ϕ = 0,8 para una potencia total de 49,913 MWe. - Subestación de AT, 66 kV, ejecución en intemperie, configuración de línea de salida, compuesta por un transformador principal (T-1) trifásico, en baño de aceite mineral, de 62,5 MVA en régimen ONAN, relación de transformación 66±2,5%/11 kV y un transformador auxiliar de grupo (T-2) trifásico, en baño de aceite mineral, de 8/10 MVA, refrigeración ONAN/ONAF, relación de transformación 11±2,5±5%/6,6 kV. - Línea de potencia trifásica para interconexión de la subestación de 66 kV de la planta con la subestación de la distribuidora, cable de AT, 36/66 KV, Al, XLPE, 1x630 mm 2 (RHZ1-2OL (S) 36/66 kV, 1x630 Al + H165). Longitud aproximada 1.650 m. - Instalaciones de control y servicios auxiliares. Todo esto de acuerdo con las siguientes condiciones: 1. La instalación tendrá que realizarse de acuerdo con las especificaciones y planos que figuran en los proyectos de ejecución referidos en el punto segundo de la parte dispositiva de esta resolución.2. Deberá cumplirse, en todo momento, cuanto establece el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23, así como la demás normativa y directrices vigentes que sean de aplicación.3. Para introducir modificaciones que afecten a datos básicos del proyecto será necesaria la previa autorización de esta dirección general. Por su parte, la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de A Coruña podrá autorizar las modificaciones de detalle del proyecto que resulten procedentes, debiendo comunicarle a este centro directivo todas las resoluciones que dicte en aplicación de dicha facultad.4. Una vez construidas las instalaciones, el titular presentará una solicitud de autorización de explotación de acuerdo con lo establecido en el artículo 53. c de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 132.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, ante la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria de A Coruña, con el fin de que esta proceda a efectuar la inspección de la totalidad de las obras y montajes efectuados y verificar el cumplimiento de los compromisos contraídos por Greenalia Biomass Power Curtis Teixeiro, S. L. y de los condicionados impuestos en esta resolución.5. El plazo para la puesta en servicio de las instalaciones será de veinticuatro meses contados a partir de la fecha de notificación de las presentes resoluciones. Si transcurrido el dicho plazo aquel no tuvo lugar, se producirá la caducidad de estas autorizaciones.6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 53.10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del sector eléctrico, el incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a la revocación de las autorizaciones, previa audiencia del interesado.7. Estas autorizaciones se otorgan sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros necesarios para la realización de las obras de las instalaciones autorizadas. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el Conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Santiago de Compostela, 14 de febrero de 2018 El director general de Energía y Minas Ángel Bernardo Tahoces 1. Alegaciones presentadas durante el período de información pública indicado en el antecedente de hecho segundo: Mónica Arto Blanco en nombre de la Federación Ecologista Gallega, 14.07.2017; Vicente Vázquez en nombre de Bio&Tech Bioeconomic Development, S. L., 21.07.2017, Klaus Schenck en nombre de la Asociación Salva la Selva, 24.07.2017.