17/08/2017 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas
Resolución pola que se outorga a REE a autorización administrativa da instalación de transporte de enerxía eléctrica denominada LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos (expediente: IN497A 2010/269-1)

Resolución do 20 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se outorga a Red Eléctrica de España SAU a autorización administrativa da instalación de transporte de enerxía eléctrica denominada LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos, nos termos municipais de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes e Mazaricos, na provincia da Coruña (expediente: IN407A 2010/269-1) Logo de examinar o expediente instruído a pedimento da empresa Red Eléctrica de España SAU (en adiante, REE) con enderezo para os efectos de notificación en Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, La Moraleja, 28109 - Alcobendas (Madrid), resultan os seguintes ANTECEDENTES DE FEITO Primeiro. –O 19/10/2010 a empresa REE presentou a solicitude de autorización administrativa da instalación eléctrica denominada “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos”, acompañada do anteproxecto e das separatas técnicas para os organismos afectados. Segundo consta no anteproxecto, a infraestrutura eléctrica proxectada consiste nunha liña eléctrica aérea a 220 kV, de dobre circuíto, cunha lonxitude total de 27.431 m e 18 alineacións, en condutor tipo Cóndor AW e con dous cables terra - óptico tipo OPGW 15.3 48 FO17 kA, sobre apoios metálicos de celosía, con orixe na subestación de Mazaricos e final na futura subestación de Lousame, discorrendo polos termos municipais de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes e Mazaricos, na provincia da Coruña. Segundo. –O 03/12/2010 a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio informou favorablemente a instalación de transporte de enerxía eléctrica referida no antecedente de feito anterior. Terceiro. –O 19/10/2010 a empresa REE presentou o Estudo de Impacto Ambiental, xunto coa documentación xustificativa dos trámites realizados no seu momento perante o Ministerio de Medio Ambiente (trámite de consultas previas), que comprende as catro instalacións eléctricas seguintes (para as que se indican os números de expediente baixo os que se tramitaron simultaneamente as solicitudes reflectidas):  Nova subestación a 220 kV de Lousame (expediente IN407A 2009/471-1: solicitude de autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución e declaración de utilidade pública).  LAT 220 kV DC Lousame-Tibo (expediente IN407A 2010/268-1: solicitude de autorización administrativa).  LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos (expediente IN407A 2010/269-1: solicitude de autorización administrativa).  LAT 220 kV DC E/S na Subestación de Lousame da LAT Santiago-Tambre (expediente IN407A 2010/270-1: solicitude de autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución e declaración de utilidade pública). O órgano ambiental considerou válidos os trámites realizados polo Ministerio de Medio Ambiente, notificándolle á Xefatura Territorial da Coruña da actual Consellería de Economía, Emprego e Industria (en adiante, xefatura territorial) certos aspectos a engadir ao Estudo de Impacto Ambiental de cara á súa exposición pública. Cuarto. –O 22/11/2012 a xefatura territorial ditou resolución pola que se someteu a información pública o estudo de impacto ambiental único sobre o conxunto das catro instalacións eléctricas citadas, así como a solicitude de autorización administrativa da instalación eléctrica denominada “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos”, nos concellos de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes e Mazaricos, na provincia da Coruña (expediente IN407A 2010/269-1). Esta resolución publicouse no Diario Oficial de Galicia do 19/12/2012, no Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 18/12/2012, no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 13/12/2012 e nos xornais El Correo Gallego e Faro de Vigo do 22/12/2012. Así mesmo, estivo exposta nos taboleiros de anuncios dos Concellos de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes e Mazaricos, así como nas dependencias das xefaturas territoriais da Coruña e de Pontevedra das actuais Consellerías de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio e de Economía, Emprego e Industria. Quinto. –Durante o citado trámite de información pública, ademais das alegacións ao estudo de impacto ambiental, que se integraron no expediente ambiental que se remitiu ao órgano ambiental para a formulación da declaración de impacto ambiental, presentáronse as seguintes alegacións ao anteproxecto da instalación eléctrica denominada “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos” (das que se deu traslado á empresa promotora da liña eléctrica, quen presentou a súa contestación): 1. Gabriel Danut Iker Adrian Binefa Verneda, Junquera Mariña Matarrubia e D. Christopher Thomas Bouhriga El Ouizi, na súa calidade de propietarios dunha finca que resulta afectada pola liña eléctrica de referencia, de 145 hectáreas e identificada con varias referencias catastrais (15013A01700137000UY, 15075A0246000220001MQ, 15075A000210001MG e 15075A024000160000XL), presentaron varios escritos de alegacións, nos que manifestan o seguinte: Solicitan información do expediente; Comunican o seu enderezo postal para os efectos de notificacións; e Solicitan un trazado alternativo para evitar a afección da súa finca en base a un informe pericial achegado, alegando que están iniciando obras na finca, como un campo de golf, instalación hoteleira, centro xeriátrico e explotación gandeira con aproveitamento integral e ecolóxico do contorno.2. O Concello de Brión deu traslado á xefatura territorial das alegacións presentadas nese concello por Dña. Requina, Junquera Mariña Matarrubia e D. Christopher Thomas Bouhriga El Ouizi, coas mesmas manifestacións xa resumidas no parágrafo anterior. Sexto. –O 29/11/2012 a xefatura territorial trasladou as separatas técnicas da instalación eléctrica denominada “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos”, para os efectos de obter o seu informe ao respecto, ás seguintes entidades con bens ou dereitos afectados: Concello de Lousame, Concello de Rois, Concello de Brión, Concello de Negreira, Concello de Outes, Concello de Mazaricos, Augas de Galicia, CMATI - Servizo de Infraestruturas da Coruña, Dirección Xeral de Montes, Dirección Xeral do Patrimonio Cultural, Servizo de Vías e Obras e Medio Ambiente da Deputación Provincial da Coruña, Unión Fenosa Distribución SA e Telefónica. Posteriormente, o 01/04/2013 trasladou as separatas técnicas a dúas entidades máis: Enerxías Ambientais EASA SA e Enel Green Power España. A respecto das tres entidades que non contestaron, Concellos de Rois, Brión e Mazaricos, enténdese a súa conformidade coa autorización da instalación, conforme ao disposto no artigo 127 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro; sen prexuízo das autorizacións que lles corresponda outorgar. As outras doce entidades presentaron os seus respectivos escritos manifestando a súa conformidade e/ou fixando o seu condicionado técnico, dos que se deu traslado á empresa REE, quen presentou a súa conformidade ao respecto. Sétimo. –O 19/06/2015 os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe no que se resume a instrución do expediente IN407A 2010/269-1 (información pública e consulta ás Administracións públicas afectadas e ás persoas interesadas no Estudo de Impacto Ambiental) e se conclúe o seguinte:  A infraestrutura denominada LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos, atópase recollida no documento “Planificación dos Sectores de Electricidade e do Gas 2008-2016”, aprobado por Acordo do Consello de Ministros de data 30 de maio de 2008.  Procede remitir ao órgano substantivo o documento inicial do Estudo de Impacto Ambiental, así como todos os informes e/ou alegacións relacionados con este e de consultas ás Administracións públicas afectadas.  O proxecto técnico cumpre coas esixencias regulamentarias do Real decreto 223/2008, do 15 de febreiro, polo que se aproban o Regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Oitavo. –O 22/02/2017 a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático formulou a Declaración de Impacto Ambiental relativa ás instalacións eléctricas LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos, Nova subestación a 220 kV de Lousame, LAT 220 kV DC E/S na subestación Lousame da LAT Santiago-Tambre e LAT 220 kV DC Lousame-Tibo. O 27/03/2017 a Dirección Xeral de Enerxía e Minas ditou resolución pola que se deu publicidade á devandita declaración de impacto ambiental, coa súa publicación no Diario Oficial de Galicia de data 29/05/2017. Noveno. –O 13/06/2017 os servizos técnicos da xefatura territorial emitiron informe sobre dereitos mineiros en confluencia coa traza da LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos, no que se conclúe que non existen dereitos mineiros en afección. FUNDAMENTOS DE DEREITO Primeiro. –A Dirección Xeral de Enerxía e Minas é competente para resolver este expediente con fundamento no Estatuto de Autonomía de Galicia; no Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas; no Decreto 132/1982, do 4 de novembro, sobre asunción de competencias en materia de industria, enerxía e minas e a súa asignación á Consellería de Industria, Enerxía e Comercio; no Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria e no Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia; en relación coa Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; co Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; coa Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común; e coa Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas. Segundo. –Á vista das alegacións presentadas ao proxecto da instalación eléctrica, da contestación ás mesmas por parte da empresa promotora e do resto da documentación que obra no expediente, queda de manifesto o seguinte:  Con respecto á comunicación do enderezo postal para os efectos de notificacións, indicar que a empresa promotora tomou razón do mesmo.  Con respecto á petición de información sobre o expediente, indicar que foron realizadas as preceptivas publicacións da resolución de información pública (Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial da Provincia da Coruña, Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, El Correo Gallego e Faro de Vigo); así como a súa exposición nos taboleiros de anuncios da xefatura territorial e dos concellos afectados, onde se dispoñía de toda a documentación técnica e ambiental para a súa consulta.  Con respecto á modificación do trazado e ao futuro uso das fincas, indicar o seguinte: – O estudo do trazado das liñas eléctricas realízase dun modo global, tendo en conta todo o seu percorrido e non só un tramo concreto, para evitar chegar a resultados erróneos, considerando ademais o resto de condicionantes técnicos e ambientais, e non adoptando un trazado en base a un único criterio (como por exemplo, a afección a unha determinada parcela de titularidade privada). – Un dos factores primordiais a ter en conta no estudo do trazado das liñas eléctricas é a minimización do impacto sobre os núcleos de poboación e as vivendas existentes, sendo aplicado este criterio pola empresa promotora na determinación do trazado proxectado. Polo contrario, o trazado proposto no escrito de alegacións suporía un acercamento da liña eléctrica ao núcleo de poboación de Bargo, provocando un maior impacto sobre a poboación. – O trazado proposto implicaría un cambio na dirección de saída das liñas eléctricas na subestación (proxéctanse saíndo polo lado leste da subestación e coa variante proposta faríano polo lado oeste), o que levaría aparellado unha modificación do proxecto da subestación que xa foi aprobado. – O trazado proxectado conta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), formulada o 22/02/2017 pola Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, na que se considera que o proxecto é ambientalmente viable sempre que se cumpran, ademais das condicións incluídas no estudo de impacto ambiental e a restante documentación avaliada, as que se recollen na DIA. – O proxecto de execución da liña eléctrica conta con informe favorable dos servizos técnicos da xefatura territorial, en canto ao cumprimento do regulamento sobre condicións técnicas e garantías de seguridade en liñas eléctricas de alta tensión e as súas instrucións técnicas complementarias. – No escrito de alegacións non se acredita a concorrencia conxunta dos requisitos establecidos no artigo 161.2 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, necesarios para que resulte posible unha modificación do trazado proxectado. – A posible depreciación do terreo non se toma en consideración, por non ser obxecto deste procedemento, senón do expediente expropiatorio na súa fase de determinación do xustiprezo. A valoración económica das afeccións substanciarase nesta fase, para o que se tramitarán as correspondentes pezas separadas do xustiprezo, na que se determinará a indemnización que corresponda e na que o afectado poderá presentar a súa folla de aprecio na que concretará o valor que considera que lle corresponde polos prexuízos que se lle ocasionen, a fin de que o Xurado de Expropiación de Galicia poida valorar o xustiprezo en cada caso. Terceiro. –No expediente instruído para o efecto cumpríronse os trámites establecidos no Título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, que resulta de aplicación conforme ao disposto nas disposicións transitorias primeira e segunda da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. De conformidade co que antecede e no exercicio das competencias que ten atribuídas, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas RESOLVE: 1. Outorgar á empresa Red Eléctrica de España SAU a autorización administrativa da instalación de transporte de enerxía eléctrica denominada “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos”, nos termos municipais de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes e Mazaricos (A Coruña). Todo isto de acordo coas condicións seguintes: Primeira. –De conformidade co disposto no artigo 4 do Decreto 455/1996, do 7 de novembro, de fianzas en materia ambiental, por proposta do órgano ambiental fíxase no 1% do orzamento do proxecto de execución (pendente de presentar) a contía do aval, que deberá constituír a empresa promotora (REE), para garantir o cumprimento das medidas correctoras e responder da reparación dos posibles danos que se lle poidan causar ao medio ambiente e do custo de restauración. A empresa promotora deberá depositar este aval, con carácter previo ao inicio das obras, na Caixa Xeral de Depósitos da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, en calquera das formas sinaladas no artigo 11.3 do Decreto 1775/1967, do 22 de xullo, sobre réxime de instalación, ampliación e traslado de industrias, e devolverase cando desaparezan as causas que motivaron a súa constitución, de conformidade co disposto no artigo 6 do Decreto 455/1996, do 7 de novembro. Segunda. –As instalacións que se autorizan son as recollidas no anteproxecto titulado “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos”, asinado polo enxeñeiro industrial D. Rafael Leonardo Peremarti Berdullas (colexiado nº 2.684 do Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Bizkaia) e visado polo Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia co nº 3795/2009 e data 23/12/2009; e no que figura un orzamento de 10.899.455 €. Terceira. –Dentro do prazo de seis meses, contado a partir da notificación desta resolución, a empresa promotora deberá solicitar ante esta dirección xeral a aprobación do proxecto de execución e o recoñecemento da utilidade pública da infraestrutura eléctrica de referencia, para o que deberá presentar o proxecto de execución das instalacións e a relación de bens e dereitos afectados. Cuarta. –En canto aos bens e dereitos afectados por esta instalación eléctrica e adscritos ás distintas Administracións, organismos ou empresas de servizo público ou de servizos de interese xeral (relacionadas no antecedente de feito sexto da presente resolución), a empresa REE procederá a realizar as correspondentes afeccións de acordo cos condicionados e informes emitidos por estes. Quinta. –A Administración reserva para si o dereito a deixar sen efecto esta autorización por incumprimento das condicións estipuladas, pola facilitación de datos inexactos ou por calquera outra causa legal ou regulamentaria que así o prevexa. Sexta. –Esta autorización outórgase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de acordo co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que estimen pertinente. Santiago de Compostela, 20 de xullo de 2017. O director xeral de Enerxía e Minas Ángel Bernardo Tahoces Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga a Red Eléctrica de España SAU la autorización administrativa de la instalación de transporte de energía eléctrica denominada LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos, en los términos municipales de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes y Mazaricos, en la provincia de A Coruña (expediente: IN407A 2010/269-1) Examinado el expediente instruido a petición de la empresa Red Eléctrica de España SAU (en adelante, REE) con domicilio a efectos de notificación en Paseo del Conde de los Gaitanes, 177, La Moraleja, 28109 - Alcobendas (Madrid), resultan los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO Primero. –El 19/10/2010 la empresa REE presentó la solicitud de autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos”, acompañada del anteproyecto y de las separatas técnicas para los organismos afectados. Según consta en el anteproyecto, la infraestructura eléctrica proyectada consiste en una línea eléctrica aérea a 220 kV, de doble circuito, con una longitud total de 27.431 m y 18 alineaciones, en conductor tipo Cóndor AW y con dos cables tierra - óptico tipo OPGW 15.3 48 FO17 kA, sobre apoyos metálicos de celosía, con origen en la subestación de Mazaricos y final en la futura subestación de Lousame, discurriendo por los términos municipales de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes y Mazaricos, en la provincia de A Coruña. Segundo. –El 03/12/2010 la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio informó favorablemente la instalación de transporte de energía eléctrica referida en el antecedente de hecho anterior. Tercero. –El 19/10/2010 la empresa REE presentó el Estudio de Impacto Ambiental, junto con la documentación justificativa de los trámites realizados en su momento ante el Ministerio de Medio Ambiente (trámite de consultas previas), que comprende las cuatro instalaciones eléctricas siguientes (para las que se indican los números de expediente bajo los que se tramitaron simultáneamente las solicitudes reflejadas):  Nueva subestación a 220 kV de Lousame (expediente IN407A 2009/471-1: solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública).  LAT 220 kV DC Lousame-Tibo (expediente IN407A 2010/268-1: solicitud de autorización administrativa).  LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos (expediente IN407A 2010/269-1: solicitud de autorización administrativa).  LAT 220 kV DC E/S en la Subestación de Lousame de la LAT Santiago-Tambre (expediente IN407A 2010/270-1: solicitud de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de utilidad pública). El órgano ambiental consideró válidos los trámites realizados por el Ministerio de Medio Ambiente, notificándole a la Jefatura Territorial de A Coruña de la actual Consellería de Economía, Empleo e Industria (en adelante, jefatura territorial) ciertos aspectos a añadir al Estudio de Impacto Ambiental de cara a su exposición pública. Cuarto. –El 22/11/2012 la jefatura territorial dictó resolución por la que se sometió a información pública el estudio de impacto ambiental único sobre el conjunto de las cuatro instalaciones eléctricas citadas, así como la solicitud de autorización administrativa de la instalación eléctrica denominada “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos”, en los ayuntamiento de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes y Mazaricos, en la provincia de A Coruña (expediente IN407A 2010/269-1). Esta resolución se publicó en el Diario Oficial de Galicia de 19/12/2012, en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña de 18/12/2012, en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra de 13/12/2012 y en los periódicos El Correo Gallego y Faro de Vigo de 22/12/2012. Asimismo, estuvo expuesta en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes y Mazaricos, así como en las dependencias de las jefaturas territoriales de A Coruña y de Pontevedra de las actuales Consellerías de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de Economía, Empleo e Industria. Quinto. –Durante el citado trámite de información pública, además de las alegaciones al estudio de impacto ambiental, que se integraron en el expediente ambiental que se remitió al órgano ambiental para la formulación de la declaración de impacto ambiental, se presentaron las siguientes alegaciones al anteproyecto de la instalación eléctrica denominada “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos” (de las que se dio traslado a la empresa promotora de la línea eléctrica, quien presentó su contestación): 1. Gabriel Danut Iker Adrian Binefa Verneda, Junquera Mariña Matarrubia y D. Christopher Thomas Bouhriga El Ouizi, en su calidad de propietarios de una finca que resulta afectada por la línea eléctrica de referencia, de 145 hectáreas e identificada con varias referencias catastrales (15013A01700137000UY, 15075A0246000220001MQ, 15075A000210001MG e 15075A024000160000XL), presentaron varios escritos de alegaciones, en los que manifiestan lo siguiente: Solicitan información del expediente; Comunican su domicilio postal a los efectos de notificaciones; y Solicitan un trazado alternativo para evitar la afección de su finca en base a un informe pericial aportado, alegando que están iniciando obras en la finca, como un campo de golf, instalación hotelera, centro geriátrico y explotación ganadera con aprovechamiento integral y ecológico del entorno.2. El Concello de Brión dio traslado a la jefatura territorial de las alegaciones presentadas en ese ayuntamiento por Dña. Requina, Junquera Mariña Matarrubia y D. Christopher Thomas Bouhriga El Ouizi, con las mismas manifestaciones ya resumidas en el párrafo anterior. Sexto. –El 29/11/2012 la jefatura territorial trasladó las separatas técnicas de la instalación eléctrica denominada “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos”, a los efectos de obtener su informe al respecto, a las siguientes entidades con bienes o derechos afectados: Ayuntamiento de Lousame, Ayuntamiento de Rois, Ayuntamiento de Brión, Ayuntamiento de Negreira, Ayuntamiento de Outes, Ayuntamiento de Mazaricos, Augas de Galicia, CMATI - Servicio de Infraestructuras de A Coruña, Dirección General de Montes, Dirección General del Patrimonio Cultural, Servicio de Vías y Obras y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de A Coruña, Unión Fenosa Distribución SA y Telefónica. Posteriormente, el 01/04/2013 trasladó las separatas técnicas a dos entidades más: Energías Ambientales EASA SA y Enel Green Power España. Con respecto a las tres entidades que no contestaron, Ayuntamiento de Rois, Brión y Mazaricos, se entiende su conformidad con la autorización de la instalación, conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre; sin perjuicio de las autorizaciones que les corresponda otorgar. Las otras doce entidades presentaron sus respectivos escritos manifestando su conformidad y/o fijando su condicionado técnico, de los que se dio traslado a la empresa REE, quien presentó su conformidad al respecto. Séptimo. –El 19/06/2015 los servicios técnicos de la jefatura territorial emitieron informe en el que se resume la instrucción del expediente IN407A 2010/269-1 (información pública y consulta a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas en el Estudio de Impacto Ambiental) y se concluye lo siguiente:  La infraestructura denominada LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos, se encuentra recogida en el documento “Planificación de los Sectores de Electricidade y del Gas 2008-2016”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo de 2008.  Procede remitir al órgano sustantivo el documento inicial del Estudio de Impacto Ambiental, así como todos los informes y/o alegaciones relacionados con este y de consultas a las Administraciones públicas afectadas.  El proyecto técnico cumple con las exigencias reglamentarias del Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. Octavo. –El 22/02/2017 la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático formuló la Declaración de Impacto Ambiental relativa a las instalaciones eléctricas LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos, Nueva subestación a 220 kV de Lousame, LAT 220 kV DC E/S en la subestación Lousame de la LAT Santiago-Tambre y LAT 220 kV DC Lousame-Tibo. El 27/03/2017 la Dirección General de Energía y Minas dictó resolución por la que se dio publicidad a dicha declaración de impacto ambiental, con su publicación en el Diario Oficial de Galicia de fecha 29/05/2017. Noveno. –El 13/06/2017 los servicios técnicos de la jefatura territorial emitieron informe sobre derechos mineros en confluencia con la traza de la LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos, en el que se concluye que non existen derechos mineros en afección. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. –La Dirección General de Energía y Minas es competente para resolver este expediente con fundamento en el Estatuto de Autonomía de Galicia; en el Real Decreto 2563/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de industria, energía y minas; en el Decreto 132/1982, de 4 de noviembre, sobre asunción de competencias en materia de industria, energía y minas y su asignación á Consellería de Industria, Energía y Comercio; en el Decreto 175/2015, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Economía, Empleo e Industria y en el Decreto 36/2001, de 25 de enero, por el que se establecen los órganos competentes para la resolución de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia; en relación con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; con el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Segundo. –A la vista de las alegaciones presentadas al proyecto de la instalación eléctrica, de la contestación a las mismas por parte de la empresa promotora y del resto de la documentación que obra en el expediente, queda de manifiesto lo siguiente:  Con respecto a la comunicación del domicilio postal a los efectos de notificaciones, indicar que la empresa promotora tomó razón del mismo.  Con respecto a la petición de información sobre el expediente, indicar que fueron realizadas las preceptivas publicaciones de la resolución de información pública (Diario Oficial de Galicia, Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña, Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra, El Correo Gallego y Faro de Vigo); así como su exposición en los tablones de anuncios de la jefatura territorial y de los ayuntamientos afectados, donde se disponía de toda la documentación técnica y ambiental para su consulta.  Con respecto a la modificación del trazado y al futuro uso de las fincas, indicar lo siguiente: – El estudio del trazado de las líneas eléctricas se realiza de un modo global, teniendo en cuenta todo su recorrido y no sólo un tramo concreto, para evitar llegar a resultados erróneos, considerando además el resto de condicionantes técnicos y ambientales, y no adoptando un trazado en base a un único criterio (como por ejemplo, la afección a una determinada parcela de titularidad privada). – Uno de los factores primordiales a tener en cuenta en el estudio del trazado de las líneas eléctricas es la minimización del impacto sobre los núcleos de población y las viviendas existentes, siendo aplicado este criterio por la empresa promotora en la determinación del trazado proyectado. Por el contrario, el trazado propuesto en el escrito de alegaciones supondría un acercamiento de la línea eléctrica al núcleo de población de Bargo, provocando un mayor impacto sobre la población. – El trazado propuesto implicaría un cambio en la dirección de salida de las líneas eléctricas en la subestación (se proyecta saliendo por el lado este de la subestación y con la variante propuesta lo haría por el lado oeste), lo que llevaría aparejado una modificación del proyecto de la subestación que ya fue aprobado. – El trazado proyectado cuenta con Declaración de Impacto Ambiental (DIA), formulada el 22/02/2017 por la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, en la que se considera que el proyecto es ambientalmente viable siempre que se cumplan, además de las condiciones incluidas en el estudio de impacto ambiental y la restante documentación evaluada, las que se recogen en la DIA. – El proyecto de ejecución de la línea eléctrica cuenta con informe favorable de los servicios técnicos de la jefatura territorial, en cuanto al cumplimiento del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. – En el escrito de alegaciones no se acredita la concurrencia conjunta de los requisitos establecidos en el artículo 161.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, necesarios para que resulte posible una modificación del trazado proyectado. – La posible depreciación del terreno no se toma en consideración, por no ser objeto de este procedimiento, sino del expediente expropiatorio en su fase de determinación del justiprecio. La valoración económica de las afecciones se sustanciará en esta fase, para lo que se tramitarán las correspondientes piezas separadas del justiprecio, en la que se determinará la indemnización que corresponda y en la que el afectado podrá presentar su hoja de aprecio en la que concretará el valor que considera que le corresponde por los perjuicios que se le ocasionen, con el fin de que el Jurado de Expropiación de Galicia pueda valorar el justiprecio en cada caso. Tercero. –En el expediente instruido al efecto se cumplieron los trámites establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que resulta de aplicación conforme a lo dispuesto en las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. De conformidad con lo que antecede y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, la Dirección General de Energía y Minas RESUELVE: 1. Otorgar a la empresa Red Eléctrica de España SAU la autorización administrativa de la instalación de transporte de energía eléctrica denominada “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos”, en los términos municipales de Lousame, Rois, Brión, Negreira, Outes y Mazaricos (A Coruña). Todo esto de acuerdo con las condiciones siguientes: Primera. –De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 455/1996, de 7 de noviembre, de fianzas en materia ambiental, por propuesta del órgano ambiental se fija en el 1% del presupuesto del proyecto de ejecución (pendiente de presentar) la cuantía del aval, que deberá constituir la empresa promotora (REE), para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras y responder de la reparación de los posibles daños que se le puedan causar al medio ambiente y del coste de restauración. La empresa promotora deberá depositar este aval, con carácter previo al inicio de las obras, en la Caja General de Depósitos de la Consellería de Facenda de la Xunta de Galicia, en cualquiera de las formas señaladas en el artículo 11.3 del Decreto 1775/1967, de 22 de julio, sobre régimen de instalación, ampliación y traslado de industrias, y se devolverá cuando desaparezcan las causas que motivaron su constitución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 455/1996, de 7 de noviembre. Segunda. –Las instalaciones que se autorizan son las recogidas en el anteproyecto titulado “LAT 220 kV DC Lousame-Mazaricos”, firmado por el ingeniero industrial D. Rafael Leonardo Peremarti Berdullas (colegiado nº 2.684 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Bizkaia) y visado por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia con el nº 3795/2009 y fecha 23/12/2009; y en el que figura un presupuesto de 10.899.455 €. Tercera. –Dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta resolución, la empresa promotora deberá solicitar ante esta dirección general la aprobación del proyecto de ejecución y el reconocimiento de la utilidad pública de la infraestructura eléctrica de referencia, para lo que deberá presentar el proyecto de ejecución de las instalaciones y la relación de bienes y derechos afectados. Cuarta. –En cuanto a los bienes y derechos afectados por esta instalación eléctrica y adscritos a las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público o de servicios de interés general (relacionadas en el antecedente de hecho sexto de la presente resolución), la empresa REE procederá a realizar las correspondientes afecciones de acuerdo con los condicionados e informes emitidos por éstos. Quinta. –La Administración reserva para sí el derecho a dejar sin efecto esta autorización por incumplimiento de las condiciones estipuladas, por la facilitación de datos inexactos o por cualquier otra causa legal o reglamentaria que así lo prevea. Sexta. –Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros necesarios para la realización de las obras de las instalaciones autorizadas. Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el conselleiro de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente. Santiago de Compostela, 19 de julio de 2017. El director general de Energía y Minas Ángel Bernardo Tahoces