16/02/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 2 de febreiro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica na Coruña (expediente IN407A 2016/017-1)

Resolución do 2 de febreiro de 2016, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Coruña (expediente IN407A 2016/017-1) Núm. Expte.: IN407A 2016/017-1 Solicitante: UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN, S. A. Denominación: LMTS, CT Parque Ofimático Concello: A Coruña Características técnicas: Liña de media tensión soterrada (N.º 1), a 15 kV, cunha lonxitude de 4,528 km, coa orixe en cela de liña existente na Subestación de Eirís, condutor tipo RHZ1-20 L(S) 12/20 kV 1X240 mm 2 Al e RHZ1-20L 12/20 KV 1x240 mm 2 Al, e final en cela de liña no CT Servizo n.º 2 Parque Ofimático proxectado, despois de realizar entrada e saída nos centros Servizo n.º 1 e Servizo n.º 4 proxectados. Liña de media tensión soterrada (N.º 2), a 15 KV, cunha lonxitude de 3,335 km, coa orixe en cela de liña existente na Subestación de Eirís, condutor tipo RHZ1-20 L(S) 12/20 KV 1X240 mm 2 Al e RHZ1-20L 12/20 KV 1x240 mm 2 Al, e final en cela de liña no CT Servizo n.º 2 Parque Ofimático proxectado, despois de realizar entrada e saída no centro Servizo n.º 3 proxectado. Liña de media tensión soterrada (N.º 3), a 15 kV, cunha lonxitude de 2,763 km, coa orixe en cela de liña existente na Subestación de Eirís, condutor tipo RHZ1-20 L(S) 12/20 kV 1X240 mm 2 Al e RHZ1-20L 12/20 kV 1x240 mm 2 Al, e final en cela de liña no CT Servizo n.º 2 Parque Ofimático proxectado. Liña de media tensión soterrada conexión con EIR-712, A 15 kV, cunha lonxitude de 0,316 km, coa orixe en empalmes proxectados na LMTS EIR-712 (expediente 400/15-1), condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 KV 1x240 mm 2 Al, e final no CT Servizo n.º 2 Parque Ofimático proxectado (entrada e saída). Centro de transformación prefabricado n.º 1, cunha potencia de 630 kVA e unha relación de transformación de 15000/400-230 V. Centros de transformación prefabricados n.º 2, 3 e 4, cunha potencia de 250 kVA e unha relación de transformación de 15000/400-230 V. Lexislación de aplicación: – Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm.310, do 27 de decembro de 2013). – Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica (BOE núm.310, do 1 de decembro do 2000). – Resolución do 19 de febreiro de 2014 pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción de acordo co previsto na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (DOG núm.54, do 19 de marzo de 2014). Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar alegacións na Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria, sita na rúa Vicente Ferrer, 2-2.ª planta, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir do día seguinte ao da última publicación desta resolución. A Coruña, 2 de febreiro de 2016. Isidoro Martínez Arca Xefe Territorial da Coruña