19/04/2016 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas
Resolución pola que se outorgan a Ferroatlántica SAU as autorizacións administrativas previa e de construción para o proxecto de Adaptación da subestación de Santa Uxía 66/200 kV. Modif.01: Adaptación aos condicionantes urbanísticos

Logo de examinar o expediente instruído a pedimento da empresa Ferroatlántica SAU, con enderezo para os efectos de notificación en Estrada ao Mirador, s/n, Ézaro - 15297 Dumbría (A Coruña), resultan os seguintes Primeiro.- A empresa promotora, Ferroatlántica SAU, conta cunha subestación eléctrica de 66 kV en funcionamento en Ézaro (Dumbría), que é utilizada para concentrar a enerxía procedente dos aproveitamentos hidroeléctricos C. H. Santa Uxía I e II, C. H. Castrelo e C. H. Novo Pinto existentes no río Xallas, e evacuala ás subestacións de Cee e Dumbría. No seu día, ante as necesidades de evacuación de enerxía preveuse a conversión da LAT Santa Uxía - Xestosa - Dumbría a un nivel de tensión de 220 kV e, tras as tramitacións administrativas correspondentes, executáronse os traballos necesarios nas liñas eléctricas para funcionar a unha tensión de 220 kV, quedando pendente a modificación das instalacións existentes na citada subestación para dotala dun transformador 66/220 kV de 175 MVA e da correspondente posición de liña de 220 kV. Segundo.- O 22/11/2006 a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas ditou resolución pola que se autorizou administrativamente e se aprobou o proxecto de execución da subestación eléctrica de Santa Uxía 220/66 kV 1x175 MVA, no termo municipal de Dumbría e promovida por Ferroatlántica SL (expediente IN407A 2005/258-1), que se publicou no Diario Oficial de Galicia do 18/01/2007 e no Boletín Oficial da Provincia do 19/12/2006. A situación desta nova subestación estaba proxectada nun terreo colindante cos terreos ocupados pola subestación existente de 66 kV e a central de Santa Uxía, catalogado como solo rústico e incluído en zona de servidume de protección do dominio público marítimo terrestre. Ante os condicionantes urbanísticos establecidos na tramitación dos correspondentes permisos, a empresa promotora optou por proxectar as novas instalacións (transformador 66/220 kV de 175 MVA e posición de liña de 220 kV) dentro dos terreos ocupados pola subestación existente de 66 kV e a central de Santa Uxía. En xuño de 2013, a empresa promotora obtivo os condicionantes urbanísticos para este novo proxecto. Terceiro.- O 18/08/2015 a empresa Ferroatlántica SAU presentou, ante a Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Economía, Emprego e Industria (en adiante, xefatura territorial), a solicitude de autorización administrativa previa e de autorización administrativa de construción do proxecto de execución denominado “Adaptación da subestación de Santa Uxía 66/220 kV. Modif.01: Adaptación aos condicionantes urbanísticos”. Este proxecto de execución ten por obxecto a reforma da subestación existente de 66 kV para dotala dun transformador 66/220 kV de 175 MVA e unha posición de liña de 220 kV, sendo as instalacións máis significativas as seguintes:  Paso aéreo-subterráneo con autoválvulas á saída da actual posición de liña de Xestosa en 66 kV.  Transformador trifásico de potencia nominal 175 MVA (OFAF) e relación de transformación 66/220 kV.  Subestación GIS 220 kV compacto baixo envolvente metálica conectada a terra, con illamento de gas SF6 presurizado. Incorpora as funcións de seccionador de posta a terra rápido, seccionador de illamento con posta a terra, interruptor automático, transformador de medida (intensidade e tensión) e descargadores de sobretensión.  Liña subterránea de 220 kV, de 170 de lonxitude e condutor RHZ1-RA+2OL (AS) 127/220 1x630 AI2 H250, para a conexión coa liña aérea existente de Xestosa a través dun PAS.  Instalacións auxiliares, obra civil, adecuación da nave, protección contra incendios, proteccións e control, etc. No epígrafe 1.6 do citado proxecto de execución establécese que todas as propostas incluídas nel deseñáronse con arranxo ás diversas disposicións legais, regulamentos e demais normativa xeral vixente, de conformidade co esixido no artigo 53.1. b) da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico e da Resolución do 19 de febreiro de 2014 da Consellería de Economía e Industria. Cuarto.- O 23/12/2015 a xefatura territorial ditou resolución pola que se someteu a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da infraestrutura eléctrica denominada “Subestación de Santa Uxía 66/220 kV”, que se publicou no Diario Oficial de Galicia do 21/01/2016 e no Boletín Oficial da Provincia do 21/01/2016. Durante o período en que a devandita petición se someteu ao trámite de información pública non se presentaron alegacións. Quinto.- A xefatura territorial trasladou as separatas técnicas do devandito proxecto de execución ás seguintes entidades titulares de bens ou dereitos afectados pola mencionada infraestrutura eléctrica: Concello de Dumbría, Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo e Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. A continuación reflíctese o pronunciamento destas entidades a respecto do proxecto da citada infraestrutura eléctrica:  O Concello de Dumbría manifestou a súa conformidade mediante escrito do seu alcalde de data 26/01/2016.  A Dirección Xeral de Conservación da Natureza ditou, con data 20/01/2016, resolución pola que se autorizou a súa execución, esixindo a adopción das medidas de protección ambiental recollidas na documentación achegada e a implementación dun sistema de vixilancia e seguimento cos mínimos indicados.  A Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo ditou, con data 16/11/2015, resolución pola que se autorizou a súa execución, esixindo o cumprimento das condicións técnicas indicadas.  A Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental emitiu, con data 02/02/2016, informe no que non se considera que estea comprendido nos supostos recollidos no artigo 7 da Lei 2172013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental. Sexto.- O 22/02/2016 os servizos técnicos da xefatura territorial informaron favorablemente a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita infraestrutura eléctrica. Con rexistro de saída do 24/02/2016, a xefatura territorial trasladou á Dirección Xeral de Enerxía e Minas, para os efectos da súa resolución, copia completa do expediente de referencia (IN407A 2005/258-1), xunto co citado informe. Primeiro.- A Dirección Xeral de Enerxía e Minas é competente para resolver este expediente con fundamento no Estatuto de Autonomía de Galicia; no Real decreto 2563/1982, do 24 de xullo, sobre traspaso de funcións e servizos da Administración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia en materia de industria, enerxía e minas; no Decreto 132/1982, do 4 de novembro, sobre asunción de competencias en materia de industria, enerxía e minas e a súa asignación á Consellería de Industria, Enerxía e Comercio; no Decreto 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia; no Decreto 175/2015, do 3 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Economía, Emprego e Industria; e no Decreto 36/2001, do 25 de xaneiro, polo que se establecen os órganos competentes para a resolución dos procedementos de autorización de instalacións eléctricas que sexan competencia da Comunidade Autónoma de Galicia; en relación coa Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; co Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; e coa Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común. Segundo.- No expediente instruído para o efecto cumpríronse os trámites establecidos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, e na Resolución do 19/02/2014 da Consellería de Economía e Industria pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción. De conformidade co que antecede e no exercicio das competencias que ten atribuídas, a Dirección Xeral de Enerxía e Minas Todo isto con suxeición ás seguintes condicións: Primeira.- A infraestrutura eléctrica que se autoriza terá que realizarse de acordo coas especificacións e planos que figuran no proxecto presentado pola empresa promotora, Ferroatlántica SAU, titulado “Adaptación da subestación de Santa Uxía 66/220 kV. Modif.01: Adaptación aos condicionantes urbanísticos - Agosto 2015”, asinado dixitalmente o 03/12/2015 polo enxeñeiro industrial Jorge Núñez Ares (colexiado nº 1.102 do Ilustre Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais de Galicia); e no que figura un orzamento de execución material de 2.741.575,01 €. Segunda.- A empresa promotora asegurará o mantemento e a vixilancia correcta das instalacións durante a construción e despois da súa posta en servizo, co fin de garantir que en todo momento se manterán as condicións regulamentarias de seguridade. Terceira.- En todo momento deberase cumprir canto establecen os regulamentos técnicos de aplicación, así como demais normativas e directrices vixentes aplicables. Cuarta.- Para introducir modificacións nas instalacións que afecten a datos básicos do proxecto será necesaria autorización previa da Dirección Xeral de Enerxía e Minas; non obstante, a xefatura territorial poderá autorizar as modificacións de detalle do proxecto que resulten procedentes, debendo comunicar á dita dirección xeral todas as resolucións que dite en aplicación da citada facultade. Quinta.- O prazo para a posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución. Unha vez construídas estas instalacións, a empresa promotora deberá presentar a solicitude de posta en servizo ante a xefatura territorial, quen deberá estendela tras as comprobacións técnicas que considere oportunas. Sexta.- A empresa promotora deberá cumprir os condicionados técnicos e ambientais fixados polos entidades consultadas e que se relacionan no antecedente de feito quinto. Sétima.- A Administración reserva para si o dereito a deixar sen efecto esta autorización por incumprimento das condicións estipuladas, pola facilitación de datos inexactos ou por calquera outra causa legal ou regulamentaria que así o prevexa. Oitava.- Esta autorización outórgase sen prexuízo de terceiros e independentemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia municipal, provincial ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, poderase interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación, de acordo co disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común, sen prexuízo de que os interesados poidan interpoñer calquera outro recurso que estimen pertinente. Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2016 O director xeral de Enerxía e Minas Ángel Bernardo Tahoces Examinado el expediente instruido a petición de la empresa Ferroatlántica SAU, con domicilio a efectos de notificación en Carretera al Mirador, s/n, Ézaro - 15297 Dumbría (A Coruña), resultan los siguientes Primero.- La empresa promotora, Ferroatlántica SAU, cuenta con una subestación eléctrica de 66 kV en funcionamiento en Ézaro (Dumbría), que es utilizada para concentrar la energía procedente de los aprovechamientos hidroeléctricos C. H. Santa Uxía I y II, C. H. Castrelo y C. H. Novo Pinto existentes en el río Xallas, y evacuarla a las subestaciones de Cee y Dumbría. En su día, ante las necesidades de evacuación de energía previó la conversión de la LAT Santa Uxía - Xestosa - Dumbría a un nivel de tensión de 220 kV y, tras las tramitaciones administrativas correspondientes, se ejecutaron los trabajos necesarios en las líneas eléctricas para funcionar a una tensión de 220 kV, quedando pendiente la modificación de las instalaciones existentes en la citada subestación para dotarla de un transformador 66/220 kV de 175 MVA y de la correspondiente posición de línea de 220 kV. Segundo.- El 22/11/2006 la Dirección General de Industria, Energía y Minas dictó resolución por la que se autorizó administrativamente y se aprobó el proyecto de ejecución de la subestación eléctrica de Santa Uxía 220/66 kV 1x175 MVA, en el término municipal de Dumbría y promovida por Ferroatlántica SL (expediente IN407A 2005/258-1), que se publicó en el Diario Oficial de Galicia de 18/01/2007 y en el Boletín Oficial de la Provincia de 19/12/2006. La situación de esta nueva subestación estaba proyectada en un terreno colindante con los terrenos ocupados por la subestación existente de 66 kV y la central de Santa Uxía, catalogado como suelo rústico e incluido en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. Ante los condicionantes urbanísticos establecidos en la tramitación de los correspondientes permisos, la empresa promotora optó por proyectar las nuevas instalaciones (transformador 66/220 kV de 175 MVA y posición de línea de 220 kV) dentro de los terrenos ocupados por la subestación existente de 66 kV y la central de Santa Uxía. En junio de 2013, la empresa promotora obtuvo los condicionantes urbanísticos para este nuevo proyecto. Tercero.- El 18/08/2015 la empresa Ferroatlántica SAU presentó, ante la Jefatura Territorial de A Coruña de la Consellería de Economía, Empleo e Industria (en adelante, jefatura territorial), la solicitud de autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución denominado “Adaptación de la subestación de Santa Uxía 66/220 kV. Modif.01: Adaptación a los condicionantes urbanísticos”. Este proyecto de ejecución tiene por objeto la reforma de la subestación existente de 66 kV para dotarla de un transformador 66/220 kV de 175 MVA y una posición de línea de 220 kV, siendo las instalaciones más significativas las siguientes:  Paso aéreo-subterráneo con autoválvulas a la salida de la actual posición de línea de Xestosa en 66 kV.  Transformador trifásico de potencia nominal 175 MVA (OFAF) y relación de transformación 66/220 kV.  Subestación GIS 220 kV compacto bajo envolvente metálica conectada a tierra, con aislamiento de gas SF6 presurizado. Incorpora las funciones de seccionador de puesta a tierra rápido, seccionador de aislamiento con puesta a tierra, interruptor automático, transformador de medida (intensidad y tensión) y descargadores de sobretensión.  Línea subterránea de 220 kV, de 170 de longitud y conductor RHZ1-RA+2OL (AS) 127/220 1x630 AI2 H250, para la conexión con la línea aérea existente de Xestosa a través de un PAS.  Instalaciones auxiliares, obra civil, adecuación de la nave, protección contra incendios, protecciones y control, etc. En el epígrafe 1.6 del citado proyecto de ejecución se establece que todas las propuestas incluidas en el mismo se diseñaron con arreglo a las diversas disposiciones legales, reglamentos y demás normativa general vigente, de conformidad con lo exigido en el artículo 53.1. b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y de la Resolución de 19 de febrero de 2014 de la Consellería de Economía e Industria. Cuarto.- El 23/12/2015 la jefatura territorial dictó resolución por la que se sometió a información pública la petición de autorización administrativa previa y de construcción de la infraestructura eléctrica denominada “Subestación de Santa Uxía 66/220 kV”, que se publicó en el Diario Oficial de Galicia de 21/01/2016 y en el Boletín Oficial de la Provincia de 21/01/2016. Durante el período en que dicha petición se sometió al trámite de información pública no se presentaron alegaciones. Quinto.- La jefatura territorial trasladó las separatas técnicas de dicho proyecto de ejecución a las siguientes entidades titulares de bienes o derechos afectados por la mencionada infraestructura eléctrica: Ayuntamiento de Dumbría, Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental. A continuación se refleja el pronunciamiento de estas entidades con respecto al proyecto de la citada infraestructura eléctrica:  El ayuntamiento de Dumbría manifestó su conformidad mediante escrito de su alcalde de fecha 26/01/2016.  La Dirección General de Conservación de la Naturaleza dictó, con fecha 20/01/2016, resolución por la que se autorizó su ejecución, exigiendo la adopción de las medidas de protección ambiental recogidas en la documentación presentada y la implementación de un sistema de vigilancia y seguimiento con los mínimos indicados.  La Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo dictó, con fecha 16/11/2015, resolución por la que se autorizó su ejecución, exigiendo el cumplimiento de las condiciones técnicas indicadas.  La Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental emitió, con fecha 02/02/2016, informe en el que no se considera que esté comprendido en los supuestos recogidos en el artículo 7 de la Ley 2172013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Sexto.- El 22/02/2016 los servicios técnicos de la jefatura territorial informaron favorablemente la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción de dicha infraestructura eléctrica. Con registro de salida de 24/02/2016, la jefatura territorial trasladó a la Dirección General de Energía y Minas, a los efectos de su resolución, copia completa del expediente de referencia (IN407A 2005/258-1), junto con el citado informe. Primero.- La Dirección General de Energía y Minas es competente para resolver este expediente con fundamento en el Estatuto de Autonomía de Galicia; en el Real Decreto 2563/1982, de 24 de julio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de industria, energía y minas; en el Decreto 132/1982, de 4 de noviembre, sobre asunción de competencias en materia de industria, energía y minas y su asignación a la Consellería de Industria, Energía y Comercio; en el Decreto 129/2015, de 8 de octubre, por el que se fija la estructura orgánica de las consellerías de la Xunta de Galicia; en el Decreto 175/2015, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Economía, Empleo e Industria; y en el Decreto 36/2001, de 25 de enero, por el que se establecen los órganos competentes para la resolución de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia; en relación con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; con el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; y con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Segundo.- En el expediente instruido al efecto se cumplieron los trámites establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en la Resolución de 19/02/2014 de la Consellería de Economía e Industria por la que se aprueba el procedimiento de autorización administrativa de construcción. De conformidad con lo que antecede y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, la Dirección General de Energía y Minas Todo esto con sujeción a las siguientes condiciones: Primera.- La infraestructura eléctrica que se autoriza tendrá que realizarse de acuerdo con las especificaciones y planos que figuran en el proyecto presentado por la empresa promotora, Ferroatlántica SAU, titulado “Adaptación de la subestación de Santa Uxía 66/220 kV. Modif.01: Adaptación a los condicionantes urbanísticos - Agosto 2015”, firmado digitalmente el 03/12/2015 por el ingeniero industrial Nazar Ciuperca Echevarri (colegiado nº 1.102 del Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia); y en el que figura un presupuesto de ejecución material de 2.741.575,01 €. Segunda.- La empresa promotora asegurará el mantenimiento y la vigilancia correcta de las instalaciones durante la construcción y después de su puesta en servicio, con el fin de garantizar que en todo momento se mantendrán las condiciones reglamentarias de seguridad. Tercera.- En todo momento se deberá cumplir cuanto establecen los reglamentos técnicos de aplicación, así como demás normativas y directrices vigentes aplicables. Cuarta.- Para introducir modificaciones en las instalaciones que afecten a datos básicos del proyecto será necesaria autorización previa de la Dirección General de Energía y Minas; no obstante, la jefatura territorial podrá autorizar las modificaciones de detalle del proyecto que resulten procedentes, debiendo comunicar a dicha dirección general todas las resoluciones que dicte en aplicación de la citada facultad. Quinta.- El plazo para la puesta en marcha de las instalaciones que se autorizan será de doce meses, contados a partir de la fecha de la última autorización administrativa necesaria para su ejecución. Una vez construidas estas instalaciones, la empresa promotora deberá presentar la solicitud de puesta en servicio ante la jefatura territorial, quien deberá extenderla tras las comprobaciones técnicas que considere oportunas. Sexta.- La empresa promotora deberá cumplir los condicionados técnicos y ambientales fijados por las entidades consultadas y que se relaciona en el antecedente de hecho quinto. Séptima.- La Administración reserva para sí el derecho a dejar sin efecto esta autorización por incumplimiento de las condiciones estipuladas, por la facilitación de datos inexactos o por cualquier otra causa legal o reglamentaria que así lo prevea. Octava.- Esta autorización se otorga sin perjuicio de terceros e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros necesarios para la realización de las obras de las instalaciones autorizadas. Contra la presente resolución, que no es definitiva en vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el conselleiro de Economía, Empleo e Industria en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación o publicación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente. Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2016 El director general de Energía y Minas Ángel Bernardo Tahoces