04/09/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
Augas de Galicia
Subdirección Xeral de Xestión do Dominio Público Hidráulico
DH. V15.45771. Campsa Estaciones de Servicio, S. A. Arteixo

ANUNCIO DE INFORMACIÓN PÚBLICA CLAVE: DH. V15.45771 CAMPSA ESTACIONES DE SERVICIO, S. A., de conformidade co artigo 245 do Regulamento do dominio público hidráulico, solicita autorización para o vertido por infiltración no terreo (cunca da Costa da Coruña entre A Coruña e Camariñas) dun caudal máximo de 402,39 m 3 /ano de augas residuais industriais depuradas e dun caudal máximo de 197,1 m 3 /ano de augas residuais fecais depuradas procedentes da estación de servizo Larín I, e dun caudal máximo de 141 m 3 /ano de augas residuais industriais depuradas e dun caudal máximo de 259 m 3 /ano de augas residuais fecais depuradas procedentes da estación de servizo Larín II, ámbalas dúas instalacións localizadas nas marxes esquerda e dereita, respectivamente, da estrada AG-55 P. K. 15,30 en Larín (T. M. Arteixo). As augas residuais industriais xeradas na estación de servizo Larín I (marxe esquerda) procedentes das zonas de subministro e descarga de combustibles son recollidas e canalizadas cara un sistema de depuración constituído polos seguintes elementos: – Decantador en formigón de 0,7 x 0,7 m 2 e 3 m de profundidade. – Separador de hidrocarburos de clase I en formigón de 6 L/s de capacidade e dimensións 1,2 x 1 x 5 m 3. Logo do seu tratamento, estas augas residuais vértense por infiltración no terreo (cunca da Costa da Coruña entre A Coruña e Camariñas) mediante dous pozos filtrantes dispostos en paralelo, cada un deles de 1,8 m de diámetro e 1,8 m de profundidade, no punto de coordenadas UTM (ETRS89): X=538.212; Y=4.791.400. As augas residuais fecais xeradas nos aseos da estación de servizo Larín I (marxe esquerda) son tratadas nun sistema de depuración constituído polos seguintes elementos: – Tamiz parafuso de limpeza automática de 10 mm de luz de paso. – Estación depuradora de aireación prolongada con funcionamento secuencial discontinuo deseñada para 4 habitantes equivalentes en PRFV; de 5 m 3 de volume total e dimensións 1,6 m de diámetro e 2,5 m de lonxitude; con dúas zonas separadas, actuando a primeira delas como tanque de laminación e a segunda como zona de aireación, dotado de soprante e grella de difusores. Logo do seu tratamento, estas augas residuais vértense por infiltración no terreo (cunca da Costa da Coruña entre A Coruña e Camariñas) mediante pozo filtrante de 1,5 m de diámetro e 1,5 m de profundidade no punto de coordenadas UTM (ETRS89): X=538.264; Y=4.791.454. As augas residuais industriais xeradas na estación de servizo Larín II (marxe dereita), procedentes das zonas de subministro e descarga de combustibles son recollidas e canalizadas cara un sistema de depuración constituído polos seguintes elementos: – Decantador de 1.000 L de 1,16 m de diámetro e 1,36 m de altura. – Separador de hidrocarburos de clase I con placa coalescente de 3 L/s de capacidade e dimensións 1,5 x 0,6 x 1,235 m 3. Logo do seu tratamento, estas augas residuais vértense por infiltración no terreo (cunca da Costa da Coruña entre A Coruña e Camariñas) mediante pozo filtrante de 1,8 m de diámetro e 1,8 m de profundidade no punto de coordenadas UTM (ETRS89): X=538.158; Y=4.791.510. As augas residuais fecais xeradas nos aseos da estación de servizo Larín II (marxe dereita) son tratadas nun sistema de depuración constituído polos seguintes elementos: – Tamiz parafuso de limpeza automática de 10 mm de luz de paso. – Estación depuradora de aireación prolongada con funcionamento secuencial discontinuo deseñada para 6 habitantes equivalentes en PRFV; de 5 m 3 de volume total e dimensións 1,6 m de diámetro e 2,5 m de lonxitude; con dúas zonas separadas, actuando a primeira delas como tanque de laminación e a segunda como zona de aireación, dotado de soprante e grella de difusores. Logo do seu tratamento, estas augas residuais vértense por infiltración no terreo (cunca da Costa da Coruña entre A Coruña e Camariñas) mediante pozo filtrante de 1,5 m de diámetro e 1,5 m de profundidade no punto de coordenadas UTM (ETRS89): X=538.150; Y=4.791.498. O que se fai público para xeral coñecemento por un prazo de TRINTA (30) DÍAS, contados a partir do seguinte día á data da publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente anuncio, co fin de que os que se consideren prexudicados poidan presentar as súas reclamacións, durante o prazo sinalado, nas oficinas da entidade Augas de Galicia da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas sitas na praza Camilo Díaz Baliño de Santiago de Compostela, e no Servizo Territorial Norte de Augas de Galicia sito no edificio administrativo da Xunta de Galicia en Monelos, na rúa Vicente Ferrer, núm.2, 9.º andar, da Coruña, onde se atopa exposto o proxecto para que poida ser examinado por quen desexe. Santiago de Compostela, 19 de agosto de 2015. O xefe da Área de Vertidos Asdo.: Manuel Morato Miguel