21/09/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Administración Industrial
Resolución do 10 de setembro de 2015 da Xefatura Territorial de A Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello da Coruña (Núm. Expte. IN407A 2015/220-1)

Resolución do 10 de setembro de 2015 da Xefatura Territorial de A Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello da Coruña. (Núm. expte: IN407A 2015/220-1). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que a seguir se cita: – Solicitante: Zara España, S. A. – Enderezo social: Avda. da Deputación, s/n. Edif. Inditex, 15142 Arteixo. – Denominación: LMTS, CS e CT de 800kVA para edificio uso comercial. – Situación: rúa Compostela, 3-5 - A Coruña. – Descricións técnicas: liña de media tensión soterrada, co inicio na liña de compañía co matrícula EPU710 nas proximidades ao centro de secionamento, de compañía, co matrícula 15CTA0, condutor RHZ1 2OL, 12/20 kV 3x(1X240 mm 2 ) Al, lonxitude 15+15 m (entrada e saída), e remate no centro de secionamento proxectado. Centro de secionamento de tipo interior. Celas prefabricadas de entrada, saída e derivación co interrutores-secionadores (24 kV, 400 A, 16 kV). Liña de media tensión soterrada, co inicio no centro de secionamento, condutor RHZ1 2OL, 12/20 kV 3x(1X95 mm 2 ) Al, lonxitude 2 m, e remate no centro de transformación proxectado. Centro de transformación de tipo interior anexo ao CS co celas prefabricadas de secionamento, proteción e medida (24 kV, 400 A, 16 kV) e transformador de 800kVA, relación 15kV/420 V, refrixeración natural seco. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm.310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e de acordo coa resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxia e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción (DOG núm.54), esta Xefatura Territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuizo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 110, 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común(modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro); sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 10 de setembro de 2015. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca