23/11/2015 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Administración Industrial
Resolución do 11 de novembro de 2015 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que se describe no concello de Ferrol (Núm. expte: IN407A 2015/231-1)

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que a seguir se cita: - Solicitante: Aguas de las Cuencas de España-ACUAES-. - Enderezo Social: Agustín de Betancourt, 25 4 andar, 28003 Madrid - Denominación: Proxecto de CS e CT de 160kVA para tanque tormentas Montón. - Situación: Montón-Ferrol - Descricións Técnicas: Nova cela de liña (CGMCOSMOS-L, interrutor –secionador) en centro de secionamento 15SN22 – propiedade Unión Fenosa Distribución- existente. Liña RHZ1-OL 12/20kV, de sección 1x240mm 2, de 250m, entre CS 15SN22 e CT de abonado. Cela de liña (CGMCOSMOS-L, interrutor –secionador) en CT de abonado. Cela de proteción (CGMCOSMOS-V, con interrutor automático) no CT de abonado. Cela de medida (CGMCOSMOS-M) no CT de abonado. Liña RHZ1-OL 12/20kV, de sección 1x95mm 2, de 5m, entre cela de medida e transformador de abonado. Transformador trifásico de tensión, de 160kVA de potencia e refrixeración natural. Tensión primaria 15kV e secundaria 420V. Grupo de conexión Dyn11. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro (BOE núm.310), do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica e de acordo coa Resolución do 19 de febreiro de 2014 da Dirección Xeral de Enerxia e Minas pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construcción(DOG núm.54), esta xefatura territorial resolve: Conceder a autorización administrativa previa e a autorización administrativa de construción da devandita instalación, cuxas características se axustarán en tódalas súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuizo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra a presente resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o Conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107,110,114 e 115 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común(modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro); sen prexuizo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 11 de novembro de 2015 O xefe territorial, Isidoro Martínez Arca