18/12/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 3 de decembro de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica en Pobra do Caramiñal (IN407A 2014/101)

Resolución do 3 de decembro de 2014, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Pobra do Caramiñal (expediente IN407A 2014/101-1). Para os efectos previstos na Lei 24/2013 de 26 de decembro (BOE n.º 310), do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.º 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe: Solicitante: Unión Fenosa Distribución S. A. Domicilio social: Avda. de Arteixo n.º 171, 15007 A Coruña. Denominación: LMT, CTC POLÍGONO INDUSTRIAL A TOMADA-FASE II. Situación: Pobra do Caramiñal. Características técnicas: Retirada dun tramo de 321 m de liña de media tensión aérea LMT PMR-805 (Expte.257/2003) comprendido entre os apoios existente n.º 10/1 (Expte.163/2013) e o apoio n.º 13 (Expte.257/2003), así como a retirada dos apoios n.º 11, 12 e 13. Liña de media tensión soterrada a CT n.º 1 proxectado, a 20 kV, cunha lonxitude de 316 m, coa orixe en paso aéreo-soterrado proxectado no apoio n.º 10/1 (Expte.163/2013), condutor tipo RHZ1-20l-12/20 KV 3(1X240 mm 2 Al), e final en cela de liña do CT n.º 1 proxectado. Liña de media tensión soterrada a CT n.º 2 proxectado, a 20 kV, cunha lonxitude de 273 m, coa orixe en cela de liña do CT N.º 1 proxectado, condutor tipo RHZ1-20L-12/20 KV 3(1X240 mm 2 Al), e final en cela de liña do CT n.º 2 proxectado. Liña de media tensión soterrada a CT. n.º 3 proxectado, a 20 kV, cunha lonxitude de 142 m, coa orixe en cela de liña do CT. n.º 2 proxectado, condutor tipo RHZ1-20L-12/20 kV 3(1x240 mm 2 Al), e final en cela de liña so CT n.º 3 proxectado. Liña de media tensión soterrada a liña de media tensión soterrada polígono A Tomada (Expte.257/02), a 20 kV, cunha lonxitude de 981 m, coa orixe en cela de liña do CT, n.º 3 proxectado, condutor tipo RHZ1-20L-12/20 KV 3(1x240 mm 2 Al), e final en arqueta proxectada na liña polígono A Tomada (Expte.257/03) entre o apoio n.º 13 e o CT polígono da Tomada n.º 4. Centro de transformación prefabricado n.º 1, cunha potencia de 630 kVA e unha relación de transformación de 20.000/400-230 V. Centros de transformación prefabricado n.º 2 e n.º 3, cunha potencia de 400 kVA cada un, e unha relación de transformación de 20.000/400-230 V. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas alegacións nesta Xefatura Territorial, sita na rúa Vicente Ferrer, 2-2.ª planta, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir do día seguinte ao da última publicación da presente resolución. A Coruña, 3 de decembro de 2014. O xefe territorial Isidoro Martínez Arca