04/12/2014 | Administración LocalMunicipal
Culleredo
Secretaría Xeral
Aprobación definitiva Ordenanza municipal de protección contra ruídos y vibraciones

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA O Pleno do Concello, en sesión ordinaria celebrada o día 28 de agosto de 2014, aprobou inicialmente a Ordenanza municipal de protección contra ruídos e vibracións. Transcorridos os prazos sinalados nos artigos 49 b) e 65.2 da vixente Lei 7/85, sen presentarse alegación ou requirimento algún, enténdese definitivamente aprobado o texto que se publica como Anexo e que entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, en cumprimento do disposto no art.70.2 da vixente Lei 7/85, do 2 de abrir, reguladora das Bases do Réxime Local. ANEXO ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES PREAMBULO La intervención municipal en relación con las diferentes fuentes sonoras. TITULO I.- Disposiciones Generales. Artículo 1.- Objeto. Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Artículo 3.- Competencias. Artículo 4.- Régimen de aplicación. Artículo 5.- El ruido y el espacio en que se desarrolla. Artículo 6.- El ruido y su variación temporal. Artículo 7.- El ruido y la actitud. Artículo 8.- Ruido de fondo. Artículo 9.- Requisitos de precisión de la instrumentación. Artículo 10.- Determinación del nivel de ruido. Artículo 11.- Determinación del nivel de vibración. Artículo 12.- Determinación del aislamiento acústico. Artículo 13.- Niveles de capacitación para la realización de mediciones acústicas TITULO II.- Niveles de Ruido y Vibración admisibles. Artículo 14.- Niveles de ruido autorizados. Artículo 15.- Niveles de vibración autorizados. TITULO III.- Condiciones exigibles a las Industrias y Actividades. Artículo 16.- Obligación general. Artículo 17.- Requisitos de los Proyectos de Actividad. Artículo 18.- Requisitos Específicos. Uso Productivo. Artículo 19.- Requisitos Específicos. Uso Terciario. Comercial y Oficinas. Artículo 20.- Requisitos Específicos. Instalaciones en la edificación de Uso Residencial. Artículo 21.- Requisitos Específicos. Uso de Establecimiento Público de Hostelería. Artículo 22.- Regulación de la música en los Establecimientos Públicos de Hostelería. Artículo 23.- Áreas acústicamente degradadas. TITULO IV.- Gestión del Ruido Ambiental. Artículo 24.- Adecuación a la Ley del Ruido 37/03. Artículo 25.- Objetivos de Calidad Acústica Ambiental. Artículo 26.- Limitaciones al tráfico rodado. Artículo 27.- Prohibiciones generales. Artículo 28.- Corrección de los vehículos ruidosos. TITULO V.- El Ruido en la Vía Pública. Artículo 29.- El ruido y la convivencia ciudadana. Artículo 30.- Intervención municipal. Artículo 31.- Sistemas sonoros en la Vía Pública. Artículo 32.- El ruido y el trabajo diurno. Artículo 33.- El ruido y el trabajo nocturno. Artículo 34.- Sistemas de alarma sonora. TITULO VI.- Actividades de vecindad en el interior de la edificación Artículo 35.- Actividades vecinales TITULO VII.- Régimen Jurídico. CAPITULO I.- Normas sobre la Inspección. Artículo 36.- La inspección municipal. Artículo 37.- Iniciativa de la inspección. Artículo 38.- Inspección de urgencia. Artículo 39.- Requisitos de la inspección. Artículo 40.- Medias provisionales. Artículo 41.- Precintos. CAPÍTULO II.- Mecanismos de adecuación al marco de legalidad vigente. Artículo 42.- Adopción de medidas correctoras. Artículo 43.- Efectos de las medidas correctoras. CAPITULO III.- Infracciones y Sanciones. Artículo 44.- Infracciones administrativas Artículo 45.- Determinación de los infractores Artículo 46.- Tipificación de las infracciones administrativas. Artículo 47.- Prescripción de las infracciones. Artículo 48.- Establecimiento de sanciones. Artículo 49.- Sanciones relativas a actividades comerciales, industriales y de servicios. Artículo 50.- Criterios de graduación de las sanciones. Artículo 51.- Prescripción de las sanciones. Artículo 52.- Vinculación con el orden jurisdiccional penal. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.- Régimen de Aplicación. Segunda. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.- Adaptación de Industrias, Instalaciones y Actividades a la Ordenanza. Segunda.- Adaptación de los Establecimientos Públicos de Hostelería a la Ordenanza. Tercera.- Adaptación de Supermercados a la Ordenanza. DISPOSICION DEROGATORIA Única.- Derogación ordenanza municipal de protección del medio ambiente DISPOSICION FINAL Única.- Entrada en vigor de la Ordenanza. ANEXOS.- Descripción de los métodos operativos utilizados en las diversas mediciones acústicas. ANEXO I.- Nivel de Ruido Interior NRI. ANEXO II.- Nivel de Ruido Exterior NRE. ANEXO III.- Corrección por Ruido de Fondo. ANEXO IV.- Corrección por Tonos Puros, Graves ó Impulsivos. ANEXO V.- Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo Ia. ANEXO VI.- Determinación del aislamiento acústico a ruido de impacto Ii. ANEXO VII.- Boletín Oficial para medición de ruidos en el Nivel de Vigilancia. ANEXO VIII.- Boletín Oficial para medición de ruidos en el Nivel de Inspección. ANEXO IX.- Solicitud PREAMBULO Indudablemente, el Ruido, en sus diversas manifestaciones, se ha introducido en nuestras vidas y en nuestras casas, disminuyendo gravemente nuestra calidad de vida a base de generar malestar e incomodidad y en algunos casos irritación, angustia y otras patologías físicas y emocionales. Sin embargo, a pesar de ello, este perverso contaminante no ha gozado de atención legislativa hasta fechas muy recientes, por lo que la administración local ha tenido que suplir este secular abandono mediante ordenanzas municipales que, por diversas razones técnicas, tácticas y jurídicas, no han conseguido atajar suficientemente la situación, por lo que es generalizada la disconformidad ciudadana con el estado actual del paisaje sonoro en las ciudades. Como quiera que la casuística ruidosa es variopinta resulta necesario clasificar los diversos ruidos en base a su etiología y de este modo analizar sus componentes y la estrategia de control más adecuada. En una primera clasificación estableceremos cinco fuentes sonoras específicas en torno a las cuales se producen ruidos de características comunes que demandan tratamientos y atención administrativa concreta.1.- Ruido de industrias y actividades.2.- Ruido producido por las instalaciones de la edificación.3.- Ruido producido por el tráfico viario, ferroviario y aeroportuario.4.- Ruido vecinal.5.- Ruidos diversos en la Vía Pública. Como decíamos anteriormente, la ausencia de una ley reguladora de los efectos del ruido, ha obligado a los ayuntamientos a mediar en estos conflictos a través de Ordenanzas que, en muchos casos, se han mostrado ineficaces para corregir las molestias denunciadas. Tal ha sido el caso, especialmente, del ruido vecinal y del ruido producido por las instalaciones en la edificación de uso residencial, así como la problemática del ruido ambiental. En el año 2003 entró en vigor la Ley del Ruido 37/03 y posteriormente el RD-1513/05 que desarrolla dicha Ley en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (Mapas de Ruido), marcando un hito novedoso en el panorama legislativo español sobre el ruido, que se amparaba exclusivamente en las ordenanzas locales y acciones puntuales en la jurisdicción civil. Pero ha sido la reciente entrada en vigor del RD-1367/07 modificado por el RD-1038/2012 por el que se desarrolla la Ley 37/03 en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y limitación de emisiones acústicas, y del RD-1371/07 por el que se aprueba el documento básico DB-HR que desarrolla el Código Técnico de Edificación en materia acústica, los que han revolucionado el panorama legislativo español en la materia, obligando a los municipios a la adaptación de sus ordenanzas y a desarrollar unos protocolos de actuación acordes con lo legislado. Un aspecto a tener en cuenta es que la Ley 37/03 excepciona tres fuentes de ruido de su ámbito de aplicación, como son el ruido derivado de las maniobras militares, el ruido laboral y el ruido de vecindad; sin perjuicio de que en este último caso los ayuntamientos puedan reglamentar procedimientos de intervención específicos. Respecto al procedimiento sancionador, y como dispone la exposición de motivos de la Ley 37/03 del Ruido, “la tipificación de infracciones y sanciones se acomete, bajo la preceptiva reserva de ley, sin perjuicio de las competencias que disfrutan tanto las comunidades autónomas como los propios ayuntamientos para establecer infracciones administrativas adicionales”. El Art.30.1 a) de la Ley 37/03 del Ruido, establece que corresponde a los Ayuntamientos, con carácter general, la imposición de las sanciones. Sin perjuicio de ello y en virtud del Art.28.5 de dicha Ley, se tipifican en la Ordenanza una serie de infracciones muy graves, graves y leves con las correspondientes sanciones. Hay que destacar la exhaustividad con que se regulan las infracciones con el objeto de ofrecer un régimen garantista al titular de la actividad. No se puede dejar de subrayar la regulación del régimen de graduación de las sanciones, inspirado en el principio de proporcionalidad en relación con la gravedad del hecho u omisión constitutiva de la infracción. Formuladas estas precisiones, que consideramos de interés para general conocimiento de la ciudadanía, pasamos a presentar el texto reglamentario que nos otorgamos legalmente para disponer de la mejor defensa posible de aquéllos ciudadanos y ciudadanas afectados por situaciones de ruido que, de esta forma, ya están previstas y articuladas. TITULO I Disposiciones Generales. Artículo 1.- Objeto.1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular la actuación municipal en orden a la protección de las personas contra las agresiones producidas por la energía acústica en sus manifestaciones más representativas: ruido y vibraciones.2.- La presente Ordenanza se aprueba en ejercicio de la competencia municipal que en materia de protección del medioambiente le atribuye el artículo 25.2 f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local así como el artículo 6 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Artículo 2.- Ámbito de aplicación.1.- Quedan sometidas a las prescripciones establecidas en esta Ordenanza todas las industrias, instalaciones y actividades ubicadas en el término municipal, y en general, cualquier otro foco o comportamiento individual o colectivo que en su funcionamiento, uso o ejercicio genere cualquier tipo de contaminación acústica dentro del término municipal de Culleredo, de conformidad con las competencias que tenga atribuidas por la legislación europea, estatal, autonómica o local.2.- Quedan igualmente sometidas a la presente Ordenanza determinadas fuentes sonoras que operan en la vía pública, cuya regulación específica se efectúa en el Titulo V.3.- Respecto al resto de las fuentes sonoras se estará a lo dispuesto en la Ley 37/03 y a los Decretos que la desarrollan, especialmente el RD 1513/05, el RD 1367/07 y el RD 1038/2012 o aquéllos que los sustituyeran. Artículo 3.- Competencias. Corresponderá al Ayuntamiento ejercer el control del cumplimiento de la presente Ordenanza, exigir la adopción de las medidas correctoras necesarias, señalar limitaciones, realizar cuantas inspecciones sean precisas y aplicar las sanciones correspondientes en caso de incumplirse lo ordenado. Artículo 4.- Régimen de aplicación.1.- Para aquellas industrias y actividades que se autoricen a partir de la entrada en vigor de la Ordenanza, las prescripciones establecidas en la misma son de obligatorio y directo cumplimiento.2.- Respecto a las industrias y actividades autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza, la adecuación a las normas establecidas en la misma se realizará según lo estipulado en las Disposiciones Transitorias. Artículo 5.- El ruido y el espacio en que se desarrolla.1.- Con el fin de poder diferenciar y ponderar los diversos ruidos con mayor precisión y racionalidad se efectúa una primera clasificación del ruido en función de la relación espacial existente entre el punto de situación de la fuente emisora y el punto de medición. De este modo se obtienen dos parámetros que representan una diversidad de ruidos con características comunes y que se definen en los próximos apartados.2.- Nivel de Ruido Interior (N. R. I. ).- Es el nivel de presión acústica ponderado LpA existente en el interior de un recinto, originado por una fuente sonora o vibrante que funciona en otro recinto situado en el propio edificio ó en un edificio colindante, medido según lo dispuesto en el Anexo I de la presente Ordenanza.3.- Nivel de Ruido Exterior (N. R. E.).- Es el nivel de presión acústica ponderado LpA existente en el espacio libre exterior, originado por una determinada fuente sonora, medido según lo dispuesto en el Anexo II de la presente Ordenanza.4.- Ruido Ambiental.- A efectos de la presente Ordenanza definimos el ruido ambiental como el nivel de ruido exterior NRE considerando la totalidad de las fuentes sonoras que afectan a los diferentes espacios del término municipal.4.1.- La evaluación del ruido ambiental se realizará por el Ayuntamiento a través de la elaboración y actualización del Mapa de Ruido Urbano del término municipal, determinado según las directrices emanadas de la Ley del Ruido 37/03 y los Reales Decretos 1513/05, 1367/07 y 1038/2012. Asimismo se elaborarán los mapas de Zonificación, los Estratégicos y los correspondientes Planes de Acción. Artículo 6.- El ruido y su variación temporal.1.- Con el fin de poder diferenciar y ponderar los diversos ruidos con mayor precisión y racionalidad, se efectúa una segunda clasificación del ruido teniendo en cuenta la continuidad del mismo en función del tiempo. De este modo se consideran los ruidos que se definen a continuación.2.- Ruido de Impacto.- Es aquel ruido que se produce como resultado de choques, golpes, arrastres, caídas ó explosiones. Su evaluación se realizará a través de la determinación del máximo nivel de presión acústica ponderada LpA, correspondiente a un registro durante el cual se ha producido el suceso sonoro. Este valor se designa LpASmax.3.- Ruido continuo.- Es aquel ruido que se manifiesta durante una porción de tiempo superior a 5 segundos. Su evaluación se realizará a través de la determinación del nivel equivalente ponderado de una serie de registros de medida representativos del mismo. El valor de cada registro se designa LpAeq, ti y su valor viene determinado por la siguiente expresión:, siendo: ti.- Duración del registro de medida i ti = t2 -t1 De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1367/07, el número de registros, su duración, los intervalos entre cada registro y el periodo total de evaluación se determinarán en función de las características de la fuente sonora a evaluar, de modo que sean suficientemente representativos de la variabilidad de la misma en función del tiempo (ver Anexo IV). 3.1.- Índice de Ruido Continuo Equivalente Corregido LKeq, T.- El índice de ruido LKeq, T, es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, definido en el apartado anterior, corregido por la presencia de componentes tonales emergentes (Kt), componentes de baja frecuencia (Kf) y ruido de carácter impulsivo (Ki), de conformidad con la siguiente expresión: LKeq, T = LAeq, T + Kt + Kf + Ki, calculados de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo IV 4.- División acústica del día.- A efectos de esta Ordenanza se considera dividido el día en tres períodos denominados mañana (entre las 07 y las 19 horas), tarde (entre las 19 y las 23 horas) y noche (entre las 23 y las 07 horas). Artículo 7.- El ruido y la actitud.1.- Con el fin de poder diferenciar y ponderar los diversos ruidos con mayor precisión y racionalidad se efectúa una tercera clasificación del ruido teniendo en cuenta la relación establecida entre la fuente sonora o vibrante causante de la molestia y la persona propietaria o manipuladora de dicha fuente. De este modo se consideran, dos tipos de ruidos que presentan características comunes y que se definen en los puntos siguientes.2.- Ruido Autónomo.- Es el ruido producido por motores o aparatos electromecánicos que funcionan de forma automática. En general este tipo de ruidos exigirá para su eliminación el requerimiento de adopción de las medidas correctoras oportunas.3.- Ruido Inducido.- Es el ruido producido por aquellas fuentes sonoras cuyas condiciones de emisión quedan supeditadas a la voluntad de quien manipule las mismas. En general este tipo de ruidos demandará la incoación de expedientes sancionadores.3.1.- Ruido fácilmente evitable.- Se considera ruido fácilmente evitable aquél ruido inducido cuya eliminación únicamente exige la adecuación del volumen de la fuente sonora a las posibilidades del entorno en que funciona, es decir, en relación con el aislamiento acústico del local y el nivel sonoro autorizado en los espacios colindantes.3.1.1.- De acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, la música electrónica, y en general los diferentes sistemas de reproducción sonora, quedan calificados como fuentes de ruido fácilmente evitable. Artículo 8.- Ruido de fondo. A efectos de esta Ordenanza se considera el ruido de fondo existente en un determinado ambiente o recinto, como el nivel de presión acústica existente en ausencia del ruido objeto de la inspección. Artículo 9.- Requisitos de precisión de la instrumentación. Todos los equipos utilizados en las mediciones acústicas se ajustarán a lo establecido al efecto en la Orden del Ministerio de Industria ITC/2845/2007 de 25 de Septiembre para la Clase 1. Asimismo los aparatos de medición dispondrán de un programa anual de mantenimiento y calibración. Artículo 10.- Determinación del nivel de ruido.1.- El nivel de ruido se determinará en cada circunstancia a través de la medición del parámetro más representativo de la misma (según lo dispuesto en el Artículo 5). 2.- Al inicio y final de cada medición acústica se efectuará una comprobación del sonómetro utilizado mediante un calibrador sonoro apropiado para el mismo. Cuando en la misma jornada se realicen varias mediciones bastará la calibración inicial y final.3.- El procedimiento de medida y valoración de cada uno de los dos parámetros contemplados en la Ordenanza se detalla en los Anexos I y II de la misma.4.- En todas las mediciones de ruido de impacto se introducirá la constante de integración SLOW en el aparato de medida. Artículo 11.- Determinación del nivel de vibración.1.- La determinación del nivel de vibración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma ISO-2631-2, ó en aquélla que la sustituya. La magnitud determinante de la vibración será su aceleración eficaz (r. m. s.) en m/s2, medida sobre el eje en que se aprecie mayor intensidad de vibración.2.- Para cuantificar la intensidad de la vibración se utilizará cualquiera de los procedimientos que se indican en los apartados siguientes.2.1.- Determinación por lectura directa del factor K correspondiente a la vibración considerada.2.2.- Medición del espectro de la vibración considerada en bandas de tercio de octava (entre 1 y 80 Hz) y determinación posterior de la curva límite mínima que contiene dicho espectro. A estos efectos se utilizará el diagrama del artículo 15.2. (Gráfico I). 3.- En el informe de la medición se consignarán, además, los datos siguientes: 3.1.- Croquis acotado sobre la situación del acelerómetro.3.2.- Vibración de fondo una vez paralizada la fuente generadora de las vibraciones. Artículo 12.- Determinación del nivel de aislamiento acústico.1.- La determinación del nivel de aislamiento acústico exigido a las distintas particiones y soluciones constructivas que componen los diversos recintos de las actividades, se realizará siguiendo las prescripciones establecidas en la norma UNE 74 - 040 (partes 4 y 7) ó en aquella que la sustituya. El procedimiento operativo se describe en los Anexos V y VI de la Ordenanza.2.- Los índices de aislamiento a ruido aéreo Ia y ruido de impacto Ii, se obtendrán de acuerdo con la recomendación ISO R-717, ó aquella que la sustituya. El procedimiento operativo se describe en los Anexos V y VI de la Ordenanza. Artículo 13.- Niveles de capacitación para la realización de mediciones acústicas.1.- La realización de las mediciones referidas en los artículos precedentes exige estar en disposición de la oportuna capacitación técnica, con objeto de poder garantizar la fiabilidad y los resultados de las mismas. A estos efectos se establecen tres niveles de capacitación que se describen en los siguientes apartados.1.1.- Medidas de Vigilancia.- Tienen por objeto determinar el cumplimiento de los niveles de ruido establecidos en el Art.14.1, a fin de proporcionar los datos necesarios para iniciar en su caso el procedimiento sancionador correspondiente, el requerimiento de adopción de medidas correctoras, el archivo (en su caso) de expedientes y cuantas acciones administrativas se contemplan en el Titulo VI. El Boletín Oficial para soporte técnico de la realización de estas mediciones está disponible en el Anexo VII de la presente Ordenanza.1.2.- Medidas de Inspección.- Tienen por objeto determinar el cumplimiento de los niveles de ruido y vibración establecidos en los artículos 14 y 15 respectivamente. Asimismo servirán para determinar la validez de los aislamientos acústicos implantados en las distintas actividades a fin de conceder las oportunas Licencias de Apertura. El Boletín Oficial para soporte técnico de la realización de estas mediciones está disponible en el Anexo VIII de la presente Ordenanza.1.3.- Medidas Acreditadas.- Además del campo de aplicación de las medidas anteriores, tienen por objeto las evaluaciones de Impacto Ambiental y certificación de la Calidad Acústica en la Edificación.1.4- Las mediciones de vigilancia e inspección serán realizadas por personal funcionario del Concello de Culleredo y las mediciones de acreditación podrán realizarse por: laboratorios de acústica autorizados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), empresas o laboratorios de acústica inscritos en los correspondientes registro autonómico o por laboratorios de acústica que realicen los ensayos conforme lo indicado en UNE-EN ISO/IEC 17025:2005. TITULO II Niveles de ruido y vibración admisible. Artículo 14.- Niveles de ruido autorizados.1.- Ninguna fuente sonora procedente de una industria y/ó actividad sujeta a licencia municipal podrá emitir ni transmitir niveles de ruido superiores a los señalados en las Tablas I y II adjuntas al presente artículo.2.- Se exceptúan de la prohibición expresada en el punto anterior los ruidos procedentes del tráfico, construcción y trabajos en la vía pública, cuya regulación se efectúa en títulos específicos.3.- Igualmente, quedan eximidas de la prohibición expresada en el apartado 1 del presente artículo, los ruidos derivados del desarrollo de actos con especial proyección oficial, cultural deportiva, social política, recreativa, o de otra naturaleza de tradicional consenso por parte de la población y autorizados por el Ayuntamiento.4.- Dada la diferente sensibilidad al ruido interior NRI en función del uso desarrollado en el recinto afectado se definen cuatro niveles de limitación de ruido que se corresponden con los usos Globales siguientes: Residencial, Terciario, Equipamiento y Productivo. Para cualquier otra situación de ruido no comprendida expresamente en alguna de las cuatro consideradas se aplicarán los niveles correspondientes al Uso de Equipamiento.5.- Dada la diferente sensibilidad al ruido exterior NRE en función del uso establecido para el área afectada por el mismo, y en tanto en cuanto el Ayuntamiento determine el Mapa de Zonificación Acústica previsto en el RD 1038/2012 que modifica el RD-1367/07, se considera dividido el término municipal en tres zonas que se definen seguidamente.5.1.- Área de sensibilidad Baja.- Esta área está definida por el suelo destinado a zonas industriales 5.2.- Área de sensibilidad Media.- Esta área está definida por todo el suelo destinado a la edificación de uso residencial y otros usos que coexisten con él con un régimen de compatibilidad definido por las diferentes Ordenanzas de aplicación.5.3.- Área de sensibilidad Alta.- Esta área está definida por el suelo afecto a alguna de las siguientes situaciones: 5.3.1.- Áreas rurales de ambiente tranquilo.5.3.2.- Áreas hospitalarias.5.3.3.- Áreas residenciales sin compatibilidad con otros usos.5.3.4.- Áreas interiores configuradas por manzanas de edificación cerradas. (1) En los casos de mediciones de inspección y vigilancia a estos valores se añadirán 5 dB-A (1) En los casos de mediciones de inspección y vigilancia a estos valores se añadirán 5 dB-A Artículo 15.- Niveles de vibración autorizados.1.- Ningún aparato mecánico podrá transmitir a los paramentos horizontales de la edificación, sobre los que reside la actividad de las personas, niveles de vibración superiores a los señalados en el Anexo A de la norma ISO-2631-2, ó de aquella que la sustituya. Estos valores se reflejan en la Tabla III adjunta al presente artículo.2. A efectos de lo establecido, tanto en el artículo 11.2.2. como en el apartado anterior, se considerarán las Curvas Límite que se detallan en el Gráfico I, adjunto al presente apartado. Artículo 16.- Obligación general. Los o las titulares de Industrias y Actividades están obligados a adoptar las medidas de insonorización de sus fuentes sonoras, y de aislamiento acústico de los locales para cumplir en cada caso las prescripciones establecidas; disponiendo si fuera necesario de sistemas de ventilación forzada de modo que puedan cerrarse los huecos o ventanas existentes o proyectados. Las actividades reguladas en esta Ordenanza deberán adjuntar un Estudio Acústico que comprende todas y cada una de las fuentes sonoras y una evaluación de las medidas correctoras a adoptar a efectos de garantizar que no se transmitan al exterior o a locales colindantes, en las condiciones más desfavorables, niveles superiores a los establecidos en la presente Ordenanza. El estudio acústico deberá ser firmado por técnico competente y se presentará al solicitar la correspondiente licencia municipal, según el tipo de actividad de que se trate. Artículo 17.- Requisitos técnicos de los Proyectos de Actividad. En los proyectos de instalación de actividades afectadas por regulación normativa ambiental, se acompañará un estudio justificativo sobre las medidas correctoras previstas para que la emisión y transmisión de los ruidos generados por las distintas fuentes sonoras existentes en la actividad cumplan las prescripciones de esta Ordenanza. Este estudio justificativo desarrollará como mínimo los aspectos que se establecen en los siguientes apartados.2.- Ruido aéreo.1.- Identificación de las fuentes sonoras más destacables de la actividad y valoración del nivel de emisión acústico de las mismas.2. - Localización y descripción de las características de la zona más probable de recepción del ruido originado en la actividad, señalando expresamente los límites de ruido legalmente admisibles en dicha zona.3. - Valoración, en función de los datos anteriores, de la necesidad mínima de aislamiento acústico a ruido aéreo Ia.4. - Diseño de la instalación acústica propuesta, con descripción de los materiales utilizados y detalles constructivos de su montaje.5.- Justificación analítica de la validez de la instalación propuesta.3.- Ruido estructural por vibraciones.1.- Identificación de la máquina ó instalación susceptible de la transmisión, detallando sus características fundamentales (carga y frecuencia). 2. - Descripción del antivibrador seleccionado y cálculo analítico donde se aprecie el porcentaje de eliminación de vibración obtenido con su instalación.3.- Detalle gráfico donde se aprecien las características de su montaje.4.- Ruido estructural por impactos.1. - Descripción de la naturaleza y características físicas de los impactos.2.- Valoración sobre la posible transmisión de los impactos a los recintos colindantes.3. - Descripción de la solución técnica diseñada para la eliminación de la transmisión estructural de dichos impactos.4.- Detalle gráfico donde se aprecien las características de montaje de la solución adoptada. Artículo 18.- Requisitos Específicos. Uso Productivo.1. - Las actividades dedicadas al uso industrial, además del cumplimiento de las prescripciones establecidas en este título con carácter general adoptarán las medidas que se establecen en los apartados siguientes; especialmente cuando se desarrollen en pabellones adosados.1.1.- El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan vibraciones o trepidaciones se realizará de modo que se logre su óptimo equilibrio estático y dinámico, disponiendo bancadas de inercia de peso comprendido entre 1,5 y 2,5 veces al de la máquina que soporta, apoyando el conjunto sobre antivibradores expresamente calculados.1.2. - Los conductos con circulación forzada de líquidos o gases, especialmente cuando estén conectados con máquinas que tengan órganos en movimiento, estarán provistos de dispositivos que impidan la transmisión de vibraciones. Estos conductos se aislarán con materiales elásticos en sus anclajes y en las partes de su recorrido que atraviesen muros o tabiques.2. - Respecto al nivel de ruido existente en el propio centro de trabajo, su control queda regulado por la vigente Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Riesgos Laborales, no siendo por tanto competencia de la Administración Local. Artículo 19.- Requisitos Específicos. Uso Terciario. Comercial y Oficinas.1.- Comercios de alimentación ubicados bajo viviendas.1.1.- Disponibilidad de recinto propio para la Carga y Descarga de mercancías.- A fin de atenuar las molestias por ruido generadas a la vecindad con las operaciones de carga y descarga de mercancías, los establecimientos comerciales del ramo de la alimentación dispondrán de un recinto interior con superficie suficiente para efectuar dichos trabajos, de acuerdo con las especificaciones siguientes: 1.1.1.- Establecimientos con superficie total construida inferior a 300 m 2.- Estos establecimientos no están obligados a disponer de Zona de Carga y Descarga, pudiendo realizar estas operaciones desde la Vía Pública, desde las reservas de aparcamiento destinadas para ello.1.1.2.-Establecimientos con superficie total construida comprendida entre 300 y 800 m 2.- En estos casos la exigencia de disponibilidad de un recinto propio para Zona de Carga y Descarga quedará supeditada al informe motivado de los Servicios Técnicos Municipales del área de Medio Ambiente, vistos los informes de Urbanismo y Protección Ciudadana.1.1.3.- Establecimientos con superficie total construida superior a 800 m 2.- Estos establecimientos dispondrán obligatoriamente de Zona de Carga y Descarga. En cualquier caso la superficie mínima de dicho recinto será del 10% de la superficie total y permitirá la maniobrabilidad de los vehículos para acceder y salir de frente del mismo.1.2.- El recinto de carga y descarga dispondrá de aislamiento acústico integral (suelo, paredes y techo). El índice de aislamiento Ia será igual o superior a 75 dB y el índice de ruido de impacto Ii será inferior a 35 dB.1.3.- El horario de recepción de mercancías y de reposición de las mismas se adecuará en función de la eficacia del aislamiento conseguido y de los procedimientos operativos utilizados en las labores de carga y descarga así como en la reposición de mercancías, pudiendo relegarse ambas operaciones exclusivamente al horario diurno en caso de no conseguir adecuarse a los niveles determinados para el horario nocturno.1.4.- Se justificará la resistencia estructural del recinto de carga y descarga para soportar el/los vehículo/s en la hipótesis de máxima carga.1.5.- Operaciones de Carga/Descarga en vía pública.- En los casos en que la operación de carga y descarga de la mercancía pueda efectuarse desde la vía pública (locales con superficie total construida menor de 300 m 2 y entre 300 y 800 m 2 eximidos de la disponibilidad de Zona de Carga y Descarga), se dispondrá de los medios técnicos y las precauciones necesarias para que los ruidos producidos durante la manipulación de mercancías se ajusten a lo dispuesto en el art.14.1.6.- Capacidad de los vehículos suministradores de mercancías.- Con el fin de minimizar el impacto de las operaciones de carga y descarga queda limitada la capacidad de los vehículos de transporte de modo que se cumplan las condiciones siguientes: 1.6.1.- Se utilizarán vehículos que por sus dimensiones puedan operar en el recinto de carga y descarga de manera que entren y salgan en marcha delantera.1.6.2.- En cualquier caso la máxima capacidad de carga autorizada en los vehículos de transporte utilizados será de 5000 kgs.1.7.- Quedan expresamente prohibidas las carretillas de transporte con ruedas metálicas y/ó de teflón, debiendo utilizarse ruedas con cámara de aire ó bien con revestimientos de goma y/ó policarbonato.2.- Comercios y Oficinas en horario nocturno.- Para los establecimientos comerciales, de oficinas ó cualquier otro uso asimilable que sea colindante con un uso residencial, se exigirá la ejecución de las instalaciones referidas en el apartado 1 del artículo 21 cuando dicha actividad se desarrolle en horario nocturno. En estos casos el grado de eficacia del aislamiento se determinará en el proyecto de actividad a partir de los niveles de emisión previstos en la misma. Como mínimo se exigirá un aislamiento de grado BAJO.3.- Persianas de seguridad.- Las persianas de seguridad instaladas en las diversas actividades se montarán con las precauciones necesarias para que el NRI transmitido a las viviendas colindantes durante su funcionamiento cumpla con los límites establecidos en el artículo 14.1 (Tabla I). Artículo 20.- Requisitos Específicos. Instalaciones en la edificación de Uso Residencial.1.- Guardería de Vehículos.1.1.- La puerta de acceso para los vehículos será de accionamiento automático y el montaje de la misma se realizará mediante puntos de fijación ejecutados con dispositivos antivibratorios.1.2.- Las puertas peatonales no podrán formar parte de la puerta de acceso de vehículos y dispondrán de muelles de retención del cierre, así como burletes de goma que eviten el impacto rígido de puertas y marcos.1.3.- Los equipos de ventilación irán fijados mediante sistemas antivibratorios y dispondrán de silenciadores instalados previamente a su conexión con los conductos de evacuación. Si fuera necesario los ventiladores se instalarán en recintos cerrados y aislados acústicamente.2.- Sala de Calderas Comunitaria.- El recinto constituyente de la Sala de Calderas dispondrá de aislamiento acústico integral (suelo, paredes y techo). El índice de aislamiento Ia será igual o superior a 75 dB y el índice de ruido de impacto Ii será inferior a 35 dB.3.- Centros de Transformación.- El recinto constituyente del Centro de Transformación dispondrá de aislamiento acústico integral (suelo, paredes y techo). El índice de aislamiento Ia será igual o superior a 75 dB y el índice de ruido de impacto Ii será inferior a 35 dB.4.- Las instalaciones y servicios generales de la edificación, tales como aparatos elevadores, puertas de acceso, instalaciones de climatización, calderas o grupos de presión de agua, deberán instalarse con las condiciones necesarias de ubicación y aislamiento para evitar que el ruido y las vibraciones que transmitan superen los límites establecidos en la presente Ordenanza.5.- Los propietarios o responsables de tales instalaciones están obligados a mantenerlas en las debidas condiciones a fin de que se cumplan los límites de ruido y vibraciones indicados en la presente Ordenanza. Artículo 21.- Requisitos Específicos. Uso de Establecimiento Público de Hostelería.1.- Las actividades destinadas al uso de Establecimiento Público, además del cumplimiento de las prescripciones establecidas en este título con carácter general, adoptarán las siguientes medidas en el recinto de la actividad.1.1.- Instalación de Suelo Flotante.1.2.- Instalación de Trasdosado Lateral, flotante y desolidarizado. En caso de locales con suelo firme y paredes compuestas por mampostería de piedra u otra solución de gran densidad, podrá obviarse la exigencia del trasdosado lateral, siempre que se justifique debidamente en el proyecto de actividad.1.3.- Instalación de Techo Acústico, desconectado constructivamente del forjado de la planta superior mediante los oportunos sistemas antivibratorios.2.- Las instalaciones de protección acústica referidas en el apartado anterior garantizarán, respecto a la vivienda más afectada por la actividad, un nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo Ia que dependerá del horario del establecimiento y del nivel de emisión de la instalación de música ambiental en la actividad. De esta forma se establecen cuatro grados de aislamiento que se describen seguidamente.2.1.- Aislamiento acústico de grado BAJO.- Locales cuyo nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo Ia es igual o superior a 60 dB.2.2.- Aislamiento acústico de grado MEDIO.- Locales cuyo nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo Ia es igual o superior a 67 dB.2.3.- Aislamiento acústico de grado ALTO.- Locales cuyo nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo Ia es igual ó superior a 75 dB.2.4.- Aislamiento acústico de grado ESPECIAL.- Locales cuyo nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo Ia es igual o superior a 80 dB.2.5.- Locales en Fuera de Ordenación.- Se consideran Locales Fuera de Ordenación aquellos establecimientos con aislamiento acústico a ruido aéreo Ia inferior, en más de 17 dB-A, al aislamiento correspondiente a su categoría horaria.3.- A efectos de aplicación de la presente ordenanza se establecen los siguientes grados de aislamiento en función de las distintas actividades afectadas según Decreto 160/2005, de 2 de junio, por el que se modifica el Decreto 292/2004, por el que se aprueba el Catalogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. • GRADO BAJO (para actividades recreativas recogidas en dicho catalogo (2.1 - 2.2 - 2.3)) • GRADO MEDIO (para actividades de restauración incluidos en el catalogo (2.7) ) • GRADO ALTO (actividades de restauración incluidas en el catalogo (2.7.1.1) ) • GRADO ESPECIAL (para actividades de ocio y entretenimiento incluidos en el catalogo (2.6) y actividades recreativas y de azar (2.5) ) Aquellas actividades que, aún respondiendo a una denominación diferente, sean asimilables a alguna de las anteriormente indicadas se incluirán en el correspondiente grado de aislamiento 4.- Una vez realizadas las obras de aislamiento acústico y antes de continuar con el resto de la obra, el o la titular de la actividad solicitará la preceptiva visita de inspección a fin de comprobar la eficacia del tratamiento realizado. Sin el informe favorable sobre la disponibilidad del aislamiento mínimo exigido, no podrán continuarse las obras de ejecución de la actividad.5.- En lo que se refiere a la eficacia de la ejecución material del Suelo Flotante se establece la exigencia de que dicha instalación permita la consecución de un índice de ruido de impacto Ii<= 35 dB respecto a la vivienda más afectada por la actividad. Artículo 22.- Regulación de la música en los Establecimientos Públicos de Hostelería.1.- Legalidad de la instalación. Queda prohibida la instalación y funcionamiento de sistemas de reproducción sonora en los diversos establecimientos públicos sin la preceptiva y expresa autorización municipal, que determinará las características técnicas de dicha instalación.2.- Determinación del nivel de emisión máximo. Con carácter general, el volumen de los distintos sistemas reproductores de sonido que se instalen en los diferentes establecimientos públicos queda limitado de tal forma que su nivel de emisión sea como máximo el resultante de añadir 20 dB-A al valor del índice de aislamiento acústico a ruido aéreo Ia existente en el establecimiento. Si la instalación funciona exclusivamente en horario diurno se añadirán 30 dB-A.3.- Parámetros de evaluación. Con la finalidad de controlar la repercusión de este tipo de actividad se establecen una serie de condicionantes para la instalación y funcionamiento de los diferentes sistemas de reproducción sonora instalados en los distintos establecimientos públicos. Estos condicionantes se refieren a los conceptos siguientes: 3.1.- Sistema de reproducción sonora.3.2.- Potencia acústica máxima.3.3.- Nivel de Emisión autorizado.3.4.- Protección acústica en la fachada del local.3.5.- Sistema de Limitación de la Potencia Acústica.4.- Sistema de Reproducción sonora. Potencia acústica máxima. Nivel de Emisión autorizado. Protección acústica en la fachada del establecimiento.4.1.- Establecimientos en Fuera de Ordenación.- Estos establecimientos solamente podrán disponer de los sistemas reproductores adecuados al grado de aislamiento acústico disponible, según lo dispuesto en los siguientes apartados. Cuando el nivel de aislamiento sea inferior al grado BAJO solamente dispondrán de TV y/ó aparato de radio portátil con altavoces integrados en el mismo o equivalente. La potencia de amplificación no será superior a 20 watios y el nivel de emisión se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo.4.2.- Establecimientos con aislamiento acústico de grado BAJO.- Estos establecimientos podrán disponer de TV, radio, hilo musical y/ó equipo de reproducción sonora con altavoces distribuidos por el local. La potencia total instalada en el sistema de amplificación no será superior a 0,80 w/m 2 de superficie útil del local sonorizado. El nivel de emisión de cada altavoz se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, con un valor máximo absoluto de 80 dB-A.4.3.- Establecimientos con aislamiento acústico de grado MEDIO.- Se considerarán las circunstancias que se detallan seguidamente.4.3.1.- Estos establecimientos podrán disponer de TV, radio, hilo musical y/ó equipo de reproducción sonora con altavoces distribuidos por el local. La potencia total instalada en el sistema de amplificación no será superior a 1,50 w/m 2 de la superficie útil del local sonorizado. El nivel de emisión relativo de cada altavoz se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, con un valor máximo absoluto de 90 dB-A.4.3.2.- El nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo del conjunto de la fachada del establecimiento será tal que permita cumplir con los niveles NRE correspondientes al espacio libre exterior, funcionando la instalación de reproducción sonora al nivel máximo admisible.4.3.2.1.- En caso de superarse el NRE en las condiciones establecidas en el apartado anterior se reducirá el nivel de emisión inicialmente autorizado hasta resultar compatible con el referido parámetro.4.4.- Establecimientos con aislamiento acústico de grado ALTO.- Se considerarán las circunstancias que se detallan seguidamente.4.4.1.- Estos establecimientos podrán disponer de TV, radio, hilo musical y/ó equipo de reproducción sonora con altavoces distribuidos por el local. La potencia total instalada en el sistema de amplificación no será superior a 2 w/m 2 de la superficie útil del local sonorizado. El nivel de emisión relativo de cada altavoz se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, con un valor máximo absoluto de 95 dB-A.4.4.2.- El acceso ó accesos ordinarios de público a estos establecimientos dispondrán de un sistema de doble puerta formando un vestíbulo cortavientos. La puerta interior estará situada en un plano perpendicular al plano continente de la puerta exterior. Entre el final del recorrido de apertura de la puerta interior y el inicio de apertura de la puerta exterior existirá una distancia mínima de 1 m. Asimismo, en el vestíbulo de independencia creado de esta manera entre la actividad y el espacio libre exterior, se utilizarán preferentemente materiales de alta absorción acústica en la decoración.4.4.2.1.- El nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo del conjunto de la fachada, con una de las puertas abiertas, será tal que permita cumplir con los niveles NRE correspondientes al espacio libre exterior con la instalación de reproducción sonora funcionando al nivel máximo admisible.4.4.2.2.- En caso de superarse el NRE en las condiciones establecidas en el apartado anterior, se reducirá el nivel de emisión inicialmente autorizado hasta resultar compatible con el referido parámetro.4.5.- Establecimientos con aislamiento acústico de grado ESPECIAL.- Se considerarán las circunstancias que se detallan seguidamente: 4.5.1.- Estos establecimientos podrán disponer de cualquier sistema de reproducción sonora. Unicamente queda limitado el nivel de emisión relativo de cada altavoz, que se determinará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo, con un valor máximo absoluto de 105 dB-A.4.5.2.- El acceso ó accesos ordinarios de público a estos establecimientos se realizará a través de recintos de independencia entre la actividad y el espacio libre exterior. La superficie útil de estos recintos será igual o superior al 5 % de la del conjunto del local, con un valor mínimo de 10 m 2. En la decoración de estos recintos se utilizarán preferentemente materiales de alta absorción acústica. Las puertas de acceso al recinto se situarán diagonalmente opuestas y sobre planos perpendiculares. Las puertas abrirán hacia el exterior en todo caso. El único uso autorizado en estos recintos será de zona de espera para acceder a la actividad y acceso a taquilla y/ó guardarropa.4.5.2.1.- El nivel de aislamiento acústico a ruido aéreo proporcionado por el recinto de independencia, con una de sus puertas abiertas, será tal que permita cumplir con los niveles NRE correspondientes al espacio libre exterior estando la instalación de reproducción sonora funcionando a su nivel máximo admisible.4.5.2.2.- En caso de superarse el NRE, en las condiciones establecidas en el apartado anterior, se reducirá el nivel de emisión inicialmente autorizado hasta resultar compatible con el referido parámetro.5.- Sistema de limitación de potencia acústica en los sistemas reproductores de sonido.5.1.- Con el fin de facilitar el control del nivel de emisión autorizado a los sistemas reproductores de sonido en los diferentes establecimientos por parte de la persona titular ó responsable de los mismos, se recomienda la instalación de sistemas de limitación de potencia acústica, que garanticen la imposibilidad material de superar los niveles referidos.5.2.- En los casos previstos en el artículo 31 de la presente Ordenanza el Ayuntamiento podrá exigir como medida correctora sobrevenida la instalación de los equipos referidos en el apartado anterior. En dicha situación la instalación quedará condicionada a las medidas de control que se establecen en los siguientes apartados.5.2.1.- Sistema de limitación. El sistema de limitación instalado funcionará en bandas de 1/3 de octava, al menos entre 40 y 8000 hz.5.2.2.- No podrán emitirse bandas de frecuencia que no pasen por el sistema de limitación.5.2.3.- En caso de superarse cualquiera de los parámetros NRE ó NRI, se ajustará la limitación del nivel de emisión hasta resultar compatible con ambos parámetros.5.3.- Requisitos técnicos del sistema de limitación. El sistema de limitación permitirá el cumplimiento de los requisitos siguientes: 5.3.1.- Se activará y desactivará automáticamente con el sistema de encendido del equipo de reproducción sonora, sin posibilidad material de que el equipo musical pueda funcionar sin el sistema de limitación activado.5.3.2.- El tiempo transcurrido entre un encendido y apagado consecutivo del equipo de sonido constituyen lo que se denominará una sesión de trabajo.5.3.3. - Dispondrá de un sistema de calibración interno que permita detectar posibles manipulaciones en algún componente del equipo musical.5.3.4.- Dispondrá de un sistema de almacenamiento de los niveles de emisión registrados en las sesiones habidas al menos en el último mes.5.3.5.- El sistema de acceso al limitador quedará restringido únicamente a la empresa o técnico/a instalador/a.5.3.6.- Dispondrá de un sistema de acceso al almacenamiento de los datos registrados para inspecciones por parte de los Servicios Técnicos Municipales.5.3.7. - El/la técnico/a ó empresa instaladora del sistema de limitación expedirá un certificado en el que se hagan constar los datos siguientes: 5.3.7.1.- Descripción técnica del sistema de limitación instalado. En caso de sistema comercializado, descripción del modelo y número de serie.5.3.7.2.- Determinación de la curva de limitación en banda de tercio de octava, entre 40 y 8000 hz, como mínimo. Evaluación del nivel global en dB-A correspondiente a dicha curva.5.3.7.3.- Declaración expresa sobre la imposibilidad técnica de funcionamiento del equipo de sonido sin activación del sistema de limitación (sin vulneración del mismo). 5.3.8.- El o la titular de la instalación de sonido queda obligado a suscribir contrato de mantenimiento del sistema de limitación con la empresa ó técnico/a instalador/a. Dicho contrato garantizará al menos una revisión anual, en la que se levantará certificado de conformidad de la instalación. Este documento se conservará al menos durante 5 años.6.- Protección acústica de la persona usuaria. Aquellos locales que, en virtud de lo expuesto en el apartado 2 del presente artículo, puedan disponer de un nivel de emisión superior a 95 dB-A, deberán instalar el aviso siguiente: “Los niveles sonoros existentes en el interior pueden producir lesiones permanentes en el oído”. El aviso deberá ser perfectamente visible, tanto por su dimensión como por su iluminación.7.- Todas las puertas y ventanas de los establecimientos hosteleros que dispongan de música en su interior deberán permanecer cerradas durante su horario de funcionamiento, aunque en disposición de libre apertura. En lo que se refiere a las puertas, y con el fin de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, se instalarán muelles de retorno automático que realicen la maniobra de cierre. Artículo 23.- Áreas acústicamente degradadas. En aquellas zonas del municipio donde existan numerosas actividades destinadas al uso de establecimiento público y los niveles de ruido ambiental, producidos por la adición de las referidas actividades más la actividad de las personas que las utilizan, superen en más de 15 dB-A los niveles de ruido ambiental fijados en el artículo 25 para dichas zonas, podrán establecerse limitaciones en el uso de fuentes sonoras en los referidos establecimientos. Estas limitaciones se aplicarán al horario y nivel de emisión de dichas fuentes. TITULO IV. Gestión del Ruido Ambiental. Artículo 24.- Adecuación a la Ley del Ruido 37/03 y sus Disposiciones posteriores. El Ayuntamiento, en desarrollo de las previsiones establecidas en la Ley 37/03 y sus disposiciones reglamentarias, aprobará y publicará oportunamente el Mapa de Ruido Urbano así como los preceptivos Mapas de Zonificación, Mapas Estratégicos y los Planes de Acción correspondientes. Igualmente delimitará, en caso de ser necesario, las Zonas de Servidumbre Acústica, tanto en áreas urbanizadas existentes como nuevas. Artículo 25.- Objetivos de Calidad Acústica Ambiental.1.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Real Decreto 1367/07 modificado por el RD 1038/2012, por el que se desarrolla la Ley del Ruido 37/03, se proponen seguidamente los objetivos de calidad acústica para el ruido ambiental en función de los usos del suelo. (*1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústicas, en particular mediante la instalación de tecnologías de menos incidencia acústica de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a) del articulo 18.2 de la ley 37/2003 de 17 de noviembre (*2) En el limite perimetral de estos sectores del territorio no se superaran los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. (nota: los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4m) 2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1367/07, por el que se desarrolla la Ley del Ruido 37/03, se proponen seguidamente los objetivos de calidad acústica para el espacio interior de las edificaciones, en función del uso del recinto considerado. (1) Los valores de la tabla se refieren a los valores del indice de inmisión resultantes del conjunjto de emisores acusticos que inciden en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio, actividades que se desarrollan en el propio edificio o colindantes, ruido ambiental transmitido al interior). (nota: los objetivos de calidad aplicables enel espacio interio están referenciados a una altura entre 1,2m y 1,5 m) Artículo 26.- Limitaciones al tráfico rodado.1.- Los vehículos de motor y ciclomotores en circulación deberán corresponder a tipos previamente homologados en lo que se refiere a niveles sonoros de emisión admisibles, de acuerdo con la reglamentación vigente, por aplicación del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la aplicación de determinadas directivas comunitarias, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, y del Decreto 1439/1972, de 25 de Mayo, de homologación de vehículos automóviles en lo que se refiere al ruido por ellos producido.2.- El valor límite del nivel de emisión sonora de un vehículo de motor ó ciclomotor en circulación se obtendrá sumando 4 dB-A al nivel de emisión sonora que figura en la ficha de homologación del vehículo, correspondiente al ensayo a vehículo parado, de acuerdo con la reglamentación vigente.3.- Quienes conduzcan vehículos de motor y ciclomotores quedan obligados a colaborar en las pruebas de control/inspección de emisiones sonoras que sean requeridas por la autoridad municipal. Artículo 27.- Prohibiciones generales.1.- Queda prohibida la circulación de vehículos con el llamado “escape libre” o con silenciadores no eficaces, incompletos, inadecuados o deteriorados.2.- Queda prohibido el uso de bocinas o cualquier otra señal acústica dentro del casco urbano, salvo en casos de inminente peligro de atropello o colisión o que se trate de servicios públicos de urgencia (Policía, Bomberos y Ambulancias) o de servicios privados para el auxilio urgente de personas. Artículo 28.- Corrección de los vehículos ruidosos.1. De acuerdo con lo establecido en el artº 7 del Decreto 1439/1972, de 25 de Mayo, de homologación de vehículos automóviles en lo que se refiere al ruido por ellos producido, los y las agentes de la Policía Local podrán formular denuncia, sin necesidad de utilizar aparatos medidores, cuando se trate de vehículos que circulen con el llamado escape libre o produzcan, por cualquier otra causa, un nivel de ruidos que notoriamente rebasen los límites máximos establecidos en la disposición transitoria del mencionado Decreto.2.- Los y las agentes de la autoridad también podrán inmovilizar el vehículo en estos casos de acuerdo con lo establecido en el artº 7 del Real Decreto 428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación y 70 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. TITULO V El Ruido en la Vía Pública. Artículo 29.- El ruido y la convivencia ciudadana.1.- La producción de ruidos en la Vía Pública y en las zonas de pública convivencia tales como plazas, parques, riberas, etc., deberá ser mantenida dentro de los límites que exige la convivencia ciudadana.2.- La prescripción establecida en el párrafo anterior se refiere a ruidos producidos, especialmente en horas de descanso nocturno, por el tono excesivamente alto de la voz humana, la actividad directa de las personas, así como aquéllos comportamientos personales que conlleven una perturbación para el vecindario evitable con la observancia de una conducta cívica normal. Artículo 30.- Intervención municipal. En relación con lo dispuesto en el art.29, la Policía Local requerirá un cambio de actitud a aquellos/as ciudadanos/as en los que aprecie comportamientos notablemente incívicos que redunden en una situación de molestia evidente para el entorno vecinal, pudiendo denunciar dichas actitudes, lo que dará lugar a los correspondientes expedientes sancionadores. Artículo 31.- Sistemas sonoros en la Vía Pública.1.- Con carácter general se prohíbe el empleo de todo dispositivo sonoro con fines de propaganda, diversión, reclamo o distracción.2.- Quedan eximidos de esta prohibición los eventos de interés público autorizados por el Ayuntamiento, que por su carácter social, político, cultural, recreativo, deportivo o de otra naturaleza, gozen de tradicional consenso entre la población.3.- A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, y considerando los eventos sonoros más sobresalientes en la Vía Pública, se establecen con carácter general las limitaciones siguientes: 3.1.- Conciertos.- Máximo nivel emitido de 95 dB-A (medido a 4 m. de los altavoces con la respuesta SLOW en el aparato de medida). La duración máxima del concierto será de 3 horas y la hora límite de finalización se determinará en la correspondiente autorización municipal, siendo como máximo a las 4 de la madrugada.3.2.- Verbenas.- Máximo nivel emitido de 90 dB-A (medido a 4 m. de los altavoces con la respuesta SLOW en el aparato de medida). La duración máxima de la Verbena será de 4 horas y la hora límite de finalización se determinará en la correspondiente autorización municipal, siendo como máximo a las 4 de la madrugada.3.3.- Barracas y carpas.- La música de ambientación de Barracas y carpas tendrá un nivel máximo de 80 dB-A, (medido a 2 m. de los altavoces con la respuesta SLOW en el aparato de medida). El horario de funcionamiento será como máximo hasta las 2 horas cuando funcionen autónomamente. Cuando su funcionamiento esté asociado a un Concierto ó a una Verbena el horario el horario será el de dichos eventos.3.4.- Animación Callejera.- La megafonía de apoyo a eventos deportivos, culturales, folklóricos, recreativos, espectáculos, políticos, ó de otra naturaleza, tendrá un valor de emisión máximo de 75 dB-A (medido a 2 m. de los altavoces con la respuesta SLOW en el aparato de medida). La duración máxima de la exhibición será de 3 horas en sesión continua-diurna y de 2 horas en sesión de mañana y tarde. En horario nocturno la duración máxima será de 2 horas, y la hora límite de finalización se determinará en la correspondiente autorización municipal, siendo como máximo las 2 de la madrugada.4.- Los horarios reseñados en el apartado anterior podrán variarse con autorización expresa municipal cuando las circunstancias concurrentes así lo aconsejen. Artículo 32.- El ruido y el trabajo diurno.1.- En los trabajos realizados tanto en la vía pública como en la edificación no se autorizará el empleo de maquinaria que genere niveles superiores, en más de 40 dB-A, a los niveles regulados en el art.14 (Tablas I y II). 2.- Si, excepcionalmente, por razones de necesidad técnica fuera imprescindible la utilización de maquinaria con poder de emisión superior a lo señalado en el párrafo anterior, el Ayuntamiento limitará el número de horas de trabajo de la citada maquinaria en función de su nivel acústico y de las características acústicas del entorno ambiental en que esté situada.3.- Al margen de lo dispuesto anteriormente, el Ayuntamiento facilitará a los afectados por este tipo de ruido la correspondiente medición acústica para utilizar (si lo estiman procedente) como prueba de cargo en caso de solicitarse en la Jurisdicción Civil indemnización por los daños causados. Artículo 33.- El ruido y el trabajo nocturno.1.- Los trabajos realizados tanto en la vía pública como en la edificación no podrán desarrollarse entre las 20 horas y las 8 horas del día siguiente si producen niveles sonoros superiores a los establecidos con carácter general en el Título II. Cuando sea domingo o día festivo los referidos trabajos podrán realizarse exclusivamente en el horario comprendido entre las 10 y 18 horas.2.- Se exceptúan de la prohibición anterior las obras urgentes, las que se realicen por razones de necesidad o peligro y aquellas que por su naturaleza no puedan realizarse durante el día. El trabajo nocturno deberá ser expresamente autorizado por el Ayuntamiento, quien determinará los límites sonoros que deberán cumplir en función de las circunstancias que concurran en cada caso.3.- Al margen de lo dispuesto anteriormente, el Ayuntamiento facilitará a las personas afectadas por este tipo de ruido la correspondiente medición acústica para utilizar (si lo estiman procedente) como prueba de cargo en caso de solicitarse en la Jurisdicción Civil indemnizaciones por los daños causados Artículo 34.- Sistemas de alarma sonora.1.- Los/las titulares de instalaciones de alarmas sonoras deberán poner en conocimiento de la Policía Local la puesta en funcionamiento de dichas instalaciones, así como un teléfono de contacto para ser informados en caso de funcionamiento (injustificado o no ) de la instalación.2.- Se autorizarán las pruebas y ensayos de los sistemas de alarma, que serán de dos tipos: 2.1.- Iniciales.- Serán las que se realicen previamente a su puesta en marcha. Podrán efectuarse entre las 10 y 14 horas.2.2.- Rutinarias.- Serán las de comprobación periódica de la instalación. Solo podrán realizarse una vez al año y en un intervalo máximo de 5 minutos, dentro del horario anteriormente indicado.3.- El Servicio de Policía Local deberá conocer previamente el plan de estas comprobaciones, con expresión del día y hora en que se realizarán.4.- Cuando el anormal funcionamiento de un sistema de alarma produzca molestias a la vecindad y no sea posible localizar al responsable o titular de dicha instalación, el Servicio de Policía Local, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ordenanza, podrá desmontar y retirar el sistema de alarma. Los costes originados por dicha operación serán repercutidos al titular de la instalación. TITULO VI. ACTIVIDADES DE VECINDAD EN EL INTERIOR DE LA EDIFICACIÓN. Artículo 35.- Actividades vecinales 1.- La producción de ruidos y vibraciones por encima de los límites exigidos por la ordenanza municipal de convivencia ciudadana, o bien, por la presente ordenanza, en horarios nocturnos, no tendrán la consideración de actividades domésticas o comportamientos vecinales tolerables.2.- En concreto, no se considerarán actividades vecinales tolerables: a) Los aparatos e instrumentos musicales o acústicos, electrodomésticos susceptibles de producir ruido que eviten el descanso nocturno. b) La celebración de fiestas que perturben el descanso vecinal. c) El empleo de la voz humana en términos de griterío así como de actividades personales que alteren y perturben el descanso nocturno. d) El arrastre de mobiliario doméstico.3.- Se considerarán especialmente gravosos para la convivencia cívica los citados comportamientos, cuando los mismos tengan lugar entre las 21:30 h y las 8:00 h, a excepción de viernes, sábados y vísperas de festivos, cuyo horario será de 22:00 a 9:30h. TITULO VII. RÉGIMEN JURÍDICO. CAPITULO I.- Normas sobre la Inspección. Artículo 36.- La inspección municipal.1.- El personal del Ayuntamiento debidamente acreditado podrá llevar a cabo visita de inspección a las industrias, instalaciones y actividades en funcionamiento, a fin de comprobar el cumplimiento de las determinaciones de la presente Ordenanza.2.- Los/as funcionarios/as que realicen labores de inspección en materia de contaminación acústica tendrán el carácter de agentes de la autoridad, y gozarán de presunción de veracidad a los efectos de los efectos previstos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común y podrán acceder a cualquier lugar, instalación o dependencia, de titularidad pública o privada. En el supuesto de entradas domiciliarias se requerirá el previo consentimiento de la persona titular o resolución judicial.3.- Las personas titulares de los emisores acústicos están obligadas a prestar a las autoridades competentes toda la colaboración que sea necesaria, a fin de permitirles realizar los exámenes, controles, mediciones y labores de recogida de información que sean pertinentes para el desempeño de sus funciones. Artículo 37.- Iniciativa de la inspección. Las visitas de inspección podrán llevarse a cabo de oficio o a instancia de parte interesada, mediante solicitud (Anexo IX) en la que se harán constar los datos precisos para la realización de la misma. En el caso de realizarse a instancia de parte, será el peticionario el que asuma el coste de la medición del nivel de ruido, satisfaciendo la tasa prevista en la ordenanza fiscal correspondiente. Artículo 38.- Inspección de urgencia. En los casos de urgencia, cuando los ruidos resulten altamente perturbadores o cuando sobrevengan ocasionalmente por abuso, deterioro o deficiente funcionamiento de las instalaciones, aparatos o equipos; la solicitud de visita de inspección podrá formularse directamente en el Servicio de Policía Local. Artículo 39.- Requisitos de la inspección. Las visitas de inspección se realizarán teniendo en cuenta las características del ruido y de las vibraciones. A tal fin las mediciones relativas a ruido autónomo (artículo 7.2.) se realizarán, preferentemente, en presencia del/la responsable del foco ruidoso y las mediciones relativas a ruido inducido (artículo 7.3.) se practicarán sin el conocimiento del titular, sin perjuicio de que pueda ofrecerse al responsable del foco ruidoso una nueva medición en su presencia para su conocimiento. De las mediciones realizadas se entregará a la persona interesada una copia del resultado de las mismas. Artículo 40.- Medidas provisionales.1.- Cuando se registren los niveles de ruido superiores en más de 7 dB (A) en el intervalo hoarario de noche o en más de 10dB(A) en las restantes horar del día, o se comprueben circunstancias de riesgo grave para el medio ambiente, los bienes, la salud o seguridad de las personas/ motivado por contaminación por ruido o vibraciones, el órgano competente para resolver el procedimiento de reposición de la legalidad, podrá adoptar las siguientes medidas provisionales: a) Suspensión del funcionamiento de la actividad, instalación o foco emisor. b) Clausura temporal, total o parcial de la instalación o establecimiento. c) Suspensión temporal de aquellas autorizaciones o licencias que habilitan para el ejercicio de la actividad. d) Cualquier otra medida de corrección, seguridad y control dirigida a impedir la continuidad de la acción productora del daño. Con carácter excepcional, los agentes de la autoridad podrán adoptar la medida de decomiso de los bienes, objetos o instrumentos relacionados con la actividad perturbadora. En especial procederá, en los supuestos de reincidencia y de desobediencia a los requerimientos previos realizados por los agentes de la autoridad con relación al cese de la actividad prohibida. Para la recuperación del objeto decomisado deberá abonarse, con carácter previo, las tasas devengadas, de acuerdo con lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora del decomiso de objetos y mercancías.2.- Estas medidas pueden ser ratificadas o levantadas por el citado órgano sancionador, en cualquier momento, una vez iniciado el procedimiento de reposición de la legalidad o de medidas correctoras para la subsanación de deficiencias, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, con el fin de asegurar la eficacia de la resolución y evitar la situación de riesgo grave.3.- En el caso de ciclomotores o de vehículos de motor, será de aplicación lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la presente Ordenanza, así como lo que dispongan las normas vigentes de tráfico aplicables. Artículo 41. Precintos. El incumplimiento de las medidas provisionales dictadas para la adecuación a la legalidad vigente, determinará la orden del precinto de las actividades o focos emisores para garantizar su observancia. Igualmente, la Administración, una vez comprobada la inejecución de lo ordenado, procederá en ejecución forzosa, mediante la imposición de multas coercitivas, reiterables periódicamente por cada plazo de ejecución incumplido por el obligado, así como a la ejecución subsidiaria con todos Jos gastos a cargo del obligado, que podrán ser liquidados provisionalmente. Podrá autorizarse el levantamiento del precinto para el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas. En este supuesto, la actividad, instalación o foco emisor deberá ser objeto de una nueva inspección municipal y, constatada que cumple con la normativa aplicable, podrán entrar en funcionamiento. Si los resultados de dicha inspección, resultaran favorables, ello no exime del cumplimiento íntegro de la totalidad del período de suspensión o clausura que, en su caso, hubiera sido impuesta como sanción. CAPÍTULO II. MECANISMOS DE ADECUACIÓN AL MARCO DE LEGALIDAD VIGENTE. Artículo 42.- Adopción de medidas correctoras.1.- Procederá el inicio del procedimiento administrativo de adopción de medidas correctoras para la subsanación de deficiencias que supongan el incumplimiento de la presente Ordenanza cuando así figuren especificadas en la propuesta de los Servicios de inspección municipal en el ejercicio de sus funciones de control, se derive su necesidad para garantizar el cumplimiento de lo establecido· en esta Ordenanza.2.- Iniciado el procedimiento, se requerirá al titular de la actividad o instalación para que proceda a corregir las· deficiencias detectadas, otorgándole un plazo que no podrá ser superior a los tres meses, salvo en casos debidamente justificados.3.- Finalizado el citado plazo, se procederá por los Servicios Municipales a la comprobación de la subsanación.4.- En los supuestos de denuncias de particulares, se adoptaran las medidas correctoras y los Agentes de la Autoridad no pudieran acceder a la vivienda del denunciante, bien por la no autorización de éste, ausencia del mismo de su domicilio u otras causas, se presumirá que tales medidas correctoras resultan eficaces, procediéndose a actuar conforme lo establecido en el artículo 43.1a) de la presente ordenanza.5.- En la Resolución de incoación de esta procedimiento y con el objeto de asegurar la eficacia de su resolución se adoptarán las medidas cautelares previstas en el artículo 40 de la presente Ordenanza. Artículo 43. Efectos de las medidas correctoras.1.- El procedimiento regulado en el artículo anterior quedará resuelto de cumplirse los siguientes supuestos: 1. a) Archivo del Expediente cuando se ha verificado la subsanación de los defectos requeridos o ha desaparecido la causa que dio lugar al procedimiento.1. b) Proceder a ordenar la adopción de las medidas necesarias por parte del órgano administrativo competente para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza. En el supuesto del apartado l. b) del presente artículo, si existiera riesgo grave, la Resolución podrá disponer la suspensión del funcionamiento de la actividad o del foco emisor, hasta que quede acreditada la corrección efectiva de las deficiencias que producen la situación de riesgo grave. En los supuestos de incumplimiento de las medidas correctoras dentro de los plazos establecidos en la Resolución, procederá dictar una Resolución,· previo trámite de audiencia, imponiendo alguna de las siguientes medidas cautelares para garantizar la efectividad de la reposición de la legalidad: a) Multas coercitivas de 600.- a 6.000 euros. b) Ordenar el cese o clausura de la actividad o la suspensión de la instalación que constituya el foco emisor. Se mantendrán el cese de la actividad o su clausura o bien, la suspensión del funcionamiento de la instalación que constituya el foco emisor, hasta que sea verificado por las Inspección municipal que su funcionamiento cumple con la normativa aplicable y se han subsanado las deficiencias que dieron lugar al establecimiento de las medidas correctoras concretas. CAPÍTULO III. RÉGIMEN SANCIONADOR Artículo 44.- Infracciones administrativas. Se consideran infracciones administrativas las acciones y las omisiones que contravengan o vulneren las prescripciones establecidas en la presente Ordenanza en relación a la contaminación acústica. Artículo 45. Determinación de los infractores.1.- Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracciones administrativas relacionadas en esta Ordenanza, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley, las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos, aún a título de mera inobservancia.2.- Cuando en la infracción hubieren participado varias personas conjuntamente y no sea posible determinar el grado de intervención de las mismas en la infracción/ la responsabilidad de todas ellas, será solidaria. Artículo 46. Tipificación de las infracciones administrativas.1.- Son infracciones leves: a) La no comunicación a la Administración Municipal de los datos requeridos por ésta, en los términos y plazos establecidos al efecto. b) La instalación y comercialización de emisores acústicos sin acompañamiento de información sobre sus índices de emisión, cuando esta información sea exigible conforme a la normativa aplicable. c) La emisión por el vehículo de motor o ciclomotor de niveles sonoros que superen hasta en 5 dBA los límites máximos permitidos. d) El uso indebido del claxon o cualquier otra señal acústica del vehículo. e) La realización de prácticas indebidas de conducción descritas en la presente Ordenanza. f) La emisión por los sistemas de reproducción de sonido o por los sistemas de alarma existentes en el vehículo de niveles sonoros superiores a los permitidos hasta en 5 dBA. g) El funcionamiento a gran volumen de los sistemas de reproducción de sonido existentes en el vehículo ocasionando perturbación de la convivencia. h) El funcionamiento de las alarmas instaladas en vehículos incumpliendo las especificaciones técnicas en cuanto a tiempo máximo de emisión por ciclo de funcionamiento o secuencia de repetición, o el funcionamiento de las alarmas instaladas en vehículos sin desconectarse por un periodo superior a cinco e inferior a treinta minutos en horario diurno o vespertino i) El funcionamiento de alarmas cuando se incumplan sus especificaciones técnicas en cuanto al tipo de alarma autorizado, tiempo max1mo de emisión por ciclo de funcionamiento o secuencia de repetición, o el funcionamiento de alarmas sin desconectarse por un periodo superior a tres e inferior a treinta minutos en horario diurno o vespertino. j) Practicar pruebas de comprobación del funcionamiento de alarmas fuera del horario y de las condiciones establecidas en la presente Ordenanza. k) El uso no autorizado en el medio ambiente exterior de elementos de megafonía o de los dispositivos sonoros señalados en la presente Ordenanza. l) Desarrollar actuaciones no autorizadas en el medio ambiente exterior en las que se empleen elementos de percusión, amplificación o de reproducción sonora, o actuaciones musicales, cuando incumplan lo establecido en la presente Ordenanza. m) Gritar o vociferar, perturbando el descanso y la tranquilidad de los vecinos o viandantes o impidiendo el normal desenvolvimiento de las actividades propias del local receptor, contraviniendo lo dispuesto en el título IV de la presente Ordenanza. n) Explotar petardos o elementos pirotécnicos fuera de los lugares y ocasiones autorizados. ñ) La realización de conductas prohibidas en el título IV de la presente ordenanza. o) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 de la presente ordenanza. p) El incumplimiento de las prescripciones establecidas en. esta Ordenanza cuando no esté tipificada como grave o muy grave.2.- Son infracciones graves:. a) Superar los límites de niveles sonoros máximos permitidos en más de 4 dBA, y hasta en 7 dBA en periodo nocturno o hasta en 10 dBA en periodo diurno o vespertino. b) Transmitir vibraciones cuyo valor del índice Law supere en más de 4dB y hasta en 10 dB los límites a los que se refiere el artículo 15, en función del uso del edificio. c) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones en materia de contaminación acústica establecidas por el Ayuntamiento en la licencia municipal correspondiente. d) El incumplimiento de las condiciones de insonorización de los locales, recintos e instalaciones. e) El ejercicio de la actividad sin mantener las puertas interiores y exteriores del vestíbulo acústico cerradas mientras no exista paso de personas por ellas. f) El ejercicio con huecos o ventanas abiertos de las actividades correspondientes a los siguientes tipos de espectáculos públicos/actividades establecidos en el Decreto 292/2004, de 18 de noviembre, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad Autónoma de Galicia: 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.1.1, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.8, 2.6.9. g) La ocultación o alteración maliciosa de datos relativos a la contaminación acústica aportados a los expedientes administrativos encaminados. a la obtención de autorizaciones y licencias municipales relacionadas con el ejercicio de las actividades reguladas en esta Ordenanza. h) El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos · de aislamiento acústico relativos a la protección de las edificaciones contra la contaminación acústica, siempre y cuando no se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas, que constituirá una infracción muy grave. i) No tener permanentemente instalados y conectados los sistemas! imitadores para autocontrol del volumen de emisión de los equipos de reproducción o amplificación de sonido o manipularlos. j) No adoptar las medidas correctoras requeridas en el plazo otorgado o adoptarlas de forma insatisfactoria o incompleta. k) La emisión por el vehículo de motor o ciclomotor de niveles sonoros que superen en más de 5 dBA y hasta 7 dBA los límites máximos permitidos. l) Circular sin elementos silenciadores o con estos ineficaces, inadecuados o equipados con tubos resonadores. m) La no presentación en plazo del vehículo a inspección habiendo sido requerido para lo conforme al artículo 26 de la presente Ordenanza. n) La emisión por los sistemas de reproducción de sonido o por los sistemas de alarma existentes en el vehículo de niveles sonoros superiores a los permitidos en más de 5 dBA y hasta en 7 dBA. ñ) En el caso de los dispositivos acústicos especiales de los vehículos de urgencia: La emisión de niveles sonoros superiores a los permitidos; el uso de sistemas frecuenciales, o la utilización de señales acústicas especiales fuera de los supuestos permitidos. o) Obstaculizar en cualquier forma la labor inspectora. p) Realizar trabajos de carga, descarga o reparto de mercancías, o el transporte de materiales en camiones sin cumplir con lo dispuesto enla presente Ordenanza, con el fin de evitar la producción de contaminación acústica. q) El incumplimiento de las prescripciones contenidas en el artículo 32, en relación con el artículo 14, de la presente Ordenanza en relación a los horarios autorizados y sin adoptar las medidas necesarias en la maquinaria utilizada. r) La realización de operaciones de instalación, retirada o transporte de contenedores de escombros utilizando vehículos o equipos que no cumplan con lo establecido en el artículo 32, en relación con el artículo 14, de esta Ordenanza. s) El incumplimiento del horario establecido para la instalación, retirada y cambio o sustitución de los contenedores de escombros. t) No adoptar las medidas correctoras requeridas en el plazo otorgado o adoptarlas de forma insatisfactoria o incompleta. u) La reincidencia en la comisión de tres infracciones leves en el término de dos años.3.- Son infracciones muy graves: a) La superación de los valores límite que sean aplicables cuando se haya producido un riesgo grave o un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas. b) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la Licencia municipal o en otras figuras de intervención administrativa, en materia de contaminación acústica, cuando se haya producido un daño o deterioro grave del medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas. c) El incumplimiento de las normas que establezcan requisitos relativos a la calidad acústica de las edificaciones, cuando se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas. d) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la adopción de medidas provisionales y el levantamiento del precinto contraviniendo lo establecido en la presente Ordenanza. f) La emisión por el vehículo de motor o ciclomotor de niveles sonoros que superen en más de 7 dBA los límites máximos permitidos. g) La emisión por los sistemas de reproducción de sonido o por los sistemas de alarma existentes en el vehículo de niveles sonoros superiores a los permitidos en más de 7 dB. h) La no presentación en plazo del vehículo a nueva inspección habiendo sido requerido para ello conforme al artículo 26 i) El incumplimiento de los compromisos de reparación y de nueva presentación del vehículo a inspección, previstos en la presente Ordenanza, para el caso de vehículos inmovilizados. j) En el caso de los dispositivos acústicos especiales de. los vehículos de urgencia, la no disposición del mecanismo de regulación de intensidad sonora o su funcionamiento inadecuado. k) La reincidencia en la comisión de tres infracciones graves en el plazo de dos años. Artículo 47.- Prescripción de las infracciones.1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las infracciones graves a los dos años y las infracciones leves a los seis meses.2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiese cometido. Cuando se trate de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desqe el momento de la finalización o cese de la acción u omisión que constituya la infracción.3. La prescripción de las infracciones se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al interesado. Artículo 48. Establecimiento de sanciones. Sin perjuicio de exigir, en los supuestos que proceda, las correspondientes responsabilidades civiles y penales, las infracciones a los contenidos de esta Ordenanza, se sancionarán de acuerdo con el contenido de los artículos siguientes. Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de edad, responderán solidariamente con él, sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute al menor. La responsabilidad solidaria quedará circunscrita a la pecuniaria derivada de la sanción impuesta. Artículo 49.- Sanciones. a. En el caso de las infracciones leves: • Multas de hasta 600 euros. b. En el caso de las infracciones graves: • Multas desde 601 euros hasta 12.000 euros. • Suspensión de la licencia de actividades clasificadas u otras figuras de intervención administrativa en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación acústica, por un periodo de tiempo comprendido entre un mes y un día y un año. • Clausura temporal, total o parcial de las instalaciones por un período máximo de dos años. c. En el caso de las infracciones muy graves: • Multas desde 12.001 euros hasta 300.000 euros. • Revocación de la licencia de actividades clasificadas u otras figuras e intervención administrativa en las que se hayan establecido condiciones relativas a la contaminación acústica, o la suspensión de la vigencia por un periodo de tiempo comprendido entre un año y un día y cinco años. • Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones. • Clausura temporal, total o parcial, de instalaciones por un periodo no inferior a dos años ni superior a cinco. • El precintado temporal o definitivo de equipos y máquinas. • La prohibición temporal o definitiva del desarrollo de actividades. Artículo 50.- Criterios de graduación de las sanciones.1.- La imposición de las sanciones deberá guardar la debida proporcionalidad con la gravedad del hecho u omisión constitutiva de la infracción, y habrán de considerarse especialmente las siguientes circunstancias para graduar la sanción que se aplique: a. Las circunstancias del responsable. b. La importancia del daño o deterioro causado. c. El grado de intencionalidad o negligencia o la reiteración. d. La reincidencia y grado de participación. e. El período horario en que se comete la infracción. f. La comisión de las infracciones en zonas de protección acústica especial.2.- En la determinación de las sanciones se tendrá en cuenta que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de la norma infringida.3.- Las sanciones de multa previstas en esta ordenanza podrán hacerse efectivas con anterioridad a que se dicte resolución del expedie te sancionador con una reducción del 50°/o sobre la cuantía correspondiente. Artículo 51. Prescripción de las sanciones.1.- Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las mpuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.2.- El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.3.- La prescripción de las sanciones se interrumpirá por la iniciación, cononocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviéndose a reanudar el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al interesado. Artículo 52.- Vinculación con el orden jurisdiccional penal. Cuando el instructor de un expediente sancionador apreciase que una infracción pueda revestir carácter de delito, lo pondrá en conocimiento del órgano judicial competente, suspendiéndose la tramitación del expediente mientras la autoridad judicial esté conociendo el asunto. DISPOSICIONES ADICIONALES PRIMERA.- Régimen de Aplicación. El régimen que establece la presente Ordenanza se entiende sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a otros organismos de la Administración en la esfera de sus respectivas competencias. SEGUNDA. De conformidad con la normativa aplicable, el Ayuntamiento de Culleredo podrá establecer tasas por la prestación de servicios de inspección que realicen para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Adaptación de Industrias, Instalaciones y Actividades a la Ordenanza.1. - Aquellas industrias, instalaciones y actividades que produzcan ruido del calificado como autónomo por esta Ordenanza, superior a los niveles máximos admisibles, así como niveles de vibración superior a lo establecido en la Ordenanza; dispondrán de un plazo máximo de seis meses para adaptar los establecimientos a fin de garantizar en todo momento el respeto a los niveles autorizados.2. - En todo caso las industrias, instalaciones y actividades existentes deberán cumplir las exigencias de funcionamiento establecidas en su Licencia. SEGUNDA.- Adaptación del Aislamiento Acústico de Establecimientos Públicos de Hostelería a la Ordenanza.1.- Los establecimientos públicos del gremio de hostelería deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 21.1 de la misma en los casos siguientes: 1.1.- Cuando se realicen ampliaciones y/ó reformas, de carácter sustancial, en la actividad.1.2.- Cuando así se imponga como medida correctora sobrevenida en aquellos establecimientos en los que de forma reiterada se incumplan los niveles de ruido establecidos en el Titulo II.1.3.- Con carácter general todos los establecimientos en situación de Fuera de Ordenación (art.21.2.5) deberán adaptar el aislamiento acústico de sus locales en el plazo de 2 años a las condiciones establecidas en el art.21.1. A partir de dicho plazo, los establecimientos no adaptados entrarán en un proceso administrativo de revocación de su licencia de actividad ó de reconversión de la misma a una actividad de inferior categoría horaria que resulte compatible con el aislamiento disponible en el establecimiento.1.4. - En la realización de las inspecciones relativas a las transmisiones de las licencias de apertura de los establecimientos señalados en esta Disposición Transitoria, se estará a lo dispuesto en la Ordenanza municipal de actividades y aperturas. TERCERA.- Adaptación de los Supermercados a la Ordenanza. En el plazo de 2 años todos los supermercados de alimentación, ubicados bajo viviendas, habrán adoptado las medidas correctoras necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.19.1 de la Ordenanza. A tal efecto dispondrán, si resulta necesario, de pabellones ubicados en suelo urbano industrial para la redistribución de mercancías desde su punto de origen hasta los comercios ubicados en el suelo residencial, de modo que este trasbordo pueda realizarse en vehículos adaptados para su acceso a los recintos disponibles para las operaciones de descarga y reposición de mercancías. DISPOSICION DEROGATORIA ÚNICA.- La entrada en vigor de la presente Ordenanza DEROGA el Titulo IV de la ordenanza municipal de protección del medio ambiente (BOP de 28/01/2000) DISPOSICION FINAL ÚNICA.- Entrada en vigor de la presente Ordenanza. Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña ANEXOS DESCRIPCION DE LOS METODOS OPERATIVOS EMPLEADOS PARA REALIZAR LAS DIVERSAS MEDICIONES ACUSTICAS. ANEXO I.- Nivel de Ruido Interior NRI.1. La medida del nivel de ruido interior NRI a que se refiere el artículo 5.2. de la Ordenanza se realizará teniendo en cuenta las prescripciones detalladas en los puntos que se desarrollan en el presente Anexo I.2. Características ambientales.- La medición se realizará con la(s) ventana(s) y puerta(s) del recinto cerradas, de modo que se reduzca al mínimo la influencia del ruido exterior de fondo. Asimismo se reducirá al mínimo imprescindible el número de personas asistentes a la medición.3. Puesta en Estación del Equipo de Medida.- Se seleccionará una estación de medida que cumpla con los requisitos siguientes: 3.1. Situará el micrófono del equipo de medida a 1 metro de la pared del recinto afectado y a 1,20 m. del suelo.3.2. La selección se realizará de modo que la estación de medida afecte a aquella pared que se estime fundamental en lo que a transmisión de ruido se refiere. En caso de no existir una pared fundamental, se seleccionará preferentemente la pared opuesta a la fachada, ó bien la de mayores dimensiones.3.3. Sobre el lugar preseleccionado se moverá experimentalmente el sonómetro paralelamente a la pared transmisora tratando de localizar el punto de mayor presión acústica. Este movimiento se realizará a lo largo de 0,5 metros.3.4. En el lugar donde se aprecie mayor presión acústica se fijará la estación de medida definitiva.3.5. El micrófono se orientará de forma sensiblemente ortogonal hacia la pared (ángulo horizontal) y ligeramente inclinado hacia arriba (ángulo vertical). 4. Número de registros.- El número de registros dependerá del tipo de ruido (Art.6), ateniéndose a lo establecido en los puntos que se detallan en los siguientes párrafos.4.1. Ruido de Impacto.- Se efectuarán un mínimo de 3 registros del episodio ruidoso en la estación de medida seleccionada.4.1.1. El descriptor considerado en cada registro será el máximo nivel de presión sonora (LpASmax) detectado durante el mismo.4.1.2. El nivel de ruido interior NRI de la fuente sonora vendrá representado por la media aritmética de los registros realizados.4.2. Ruido Continuo.- Se efectuarán un mínimo de tres registros del episodio ruidoso en la estación de medida. La duración (ti) de los registros dependerá de la naturaleza del ruido a medir, de tal manera que sean representativos del mismo, permitan una cierta estabilidad del nivel equivalente y sean compatibles con el ruido de fondo. En general se establecerán tiempos (ti) desde 10 segundos hasta varios minutos. En el informe de medida se recogerá la duración (t1, t2, t3,., tn) de cada registro, así como el tiempo total de la medición.4.2.1. El descriptor utilizado en cada registro será el nivel equivalente del mismo (LpAeq, ti). 4.2.2. El nivel de ruido interior NRI de la fuente sonora vendrá representado por la media aritmética de los registros realizados.5. Penalizaciones.- En el caso de que se compruebe la existencia de tonos audibles (Kt), graves (Kf) y/ó impulsivos (Ki), se procederá a su penalización de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1367/07.5.1. El procedimiento para la determinación de las referidas penalizaciones se describe en el Anexo IV. El valor máximo de la corrección resultante de la suma de penalizaciones Kt+Kf+Ki no podrá ser superior a 9 dB. ANEXO II.- Nivel de Ruido Exterior NRE.1. La medida del nivel de ruido exterior NRE a que se refiere el artículo 5.3. de la Ordenanza se realizará teniendo en cuenta las prescripciones detalladas en los puntos que se desarrollan en el presente Anexo II.2. Características ambientales. - Se desistirá de la medición cuando las características ambientales (temperatura y humedad) queden fuera del rango de las condiciones de medida del equipo utilizado. Para velocidades del viento superiores a 5 m./s. se desistirá de la medición. Para velocidades inferiores se podrá efectuar la medición siempre que se utilice el equipo de medida con su correspondiente pantalla contra el viento. Cuando la fuente de ruido considerada se encuentre alejada de la estación de medida, el nivel de ruido exterior NRE dependerá significativamente de las condiciones climáticas, por lo que en el informe de la medición se reflejarán las condiciones existentes durante la misma. Si es posible se obtendrá un valor típico y una indicación sobre el margen de variación.3. Puesta en Estación del Equipo de Medida. - A estos efectos se contemplan dos situaciones de medida, en función de que la misma se realice de oficio ó a instancia de parte afectada.3.1. Medición realizada de oficio.- En general el equipo se instalará a 1,20 metros del suelo y a 3 metros del límite de la propiedad donde esté ubicada la fuente sonora (interna o externa) que origina el ruido objeto de control. El micrófono estará orientado hacia la fuente sonora. Cuando las circunstancias lo requieran podrán determinarse varias estaciones de medida, así como modificar la altura de situación del sonómetro.3.2. Medición realizada a instancia de parte.- El equipo de medición se situará sobre la fachada afectada con las precauciones necesarias de modo que el ruido recibido se corresponda con la onda sonora incidente en condiciones de campo libre. Posteriormente se realizarán las correcciones necesarias, justificando dicha circunstancia en el informe de medición.3.2.1. El número de estaciones de medida se determinará en función de la superficie afectada por el ruido y el alcance material del estudio acústico. En reclamaciones puntuales se tomará una estación de medida que corresponda con el punto objeto de reclamación. En reclamaciones colectivas, las estaciones de medida serán justificadas en la memoria técnica de los mismos.4. Número de registros.- El número de registros en cada estación de medida dependerá del tipo de ruido (Art.6), ateniéndose a lo establecido en los puntos que se detallan en los siguientes apartados.4.1. Ruido de Impacto.- Se efectuarán un mínimo de 3 registros del episodio ruidoso en cada estación de medida.4.1.1. El descriptor considerado en cada registro será el máximo nivel de presión sonora (LpASmax) detectado durante el mismo.4.1.2. El nivel de ruido exterior NRE de la fuente sonora vendrá representado por la media aritmética de los registros realizados.4.1.3. En las reclamaciones colectivas, la determinación del nivel de ruido exterior NRE se realizará a través de la evaluación de los valores obtenidos en las diferentes estaciones de medida. El procedimiento seguido para efectuar dicha evaluación quedará reflejado en la memoria técnica del estudio acústico.4.2. Ruido continuo. - Se efectuarán un mínimo de tres registros del episodio ruidoso en cada estación de medida. La duración (ti) de los registros dependerá de la naturaleza del ruido a medir, de tal manera que sean representativos del mismo, permitan una cierta estabilidad del nivel equivalente y sean compatibles con el ruido de fondo. En general se establecerán tiempos (ti) desde 10 segundos hasta varios minutos. En el informe de medida se recogerá la duración (t1, t2, t3,., tn) de cada registro, así como el tiempo total de la medición.4.2.1. El descriptor utilizado en cada registro será el nivel equivalente del mismo (LpAeq, ti). 4.2.2. El nivel de ruido exterior NRE de la fuente sonora vendrá representado por la media aritmética de los registros realizados.4.3. En las reclamaciones colectivas la determinación del nivel de ruido exterior NRE se realizará a través de la evaluación de los valores obtenidos en las diferentes estaciones de medida. El procedimiento seguido para efectuar dicha evaluación quedará reflejado en la memoria técnica del estudio acústico.4.4. Limitaciones para determinar el NRE.- Dadas las dificultades técnicas que conlleva el control del NRE, y con el fin de garantizar la fiabilidad de las mediciones, se concretan las limitaciones establecidas para determinar dicho parámetro en cada nivel de capacitación.4.4.1. Medidas de Vigilancia.- Este tipo de medidas podrán caracterizar el NRE cuando concurran las circunstancias siguientes: - La fuente sonora será individualizada. - Existirá una única estación de medida. - La fuente sonora distará menos de 50 metros del punto de medición. En estas condiciones se estima una incertidumbre en la medición de 4 dB-A.4.4.2. Medidas de Inspección.- El personal técnico capacitado para este nivel de medición podrá determinar el NRE cuando el emisor sea una industria, instalación ó actividad con carácter individual. En el caso de que la fuente sonora diste más de cien metros de los puntos de medición, deberá determinarse la incertidumbre de la medición en el propio informe técnico.4.4.3. Medidas Acreditadas.- Podrán efectuar el control de NRE sin ningún tipo de limitación, pormenorizando en el informe de medición la metodología seguida. Complementariamente a lo dispuesto en esta Ordenanza, podrán aplicar la Norma ISO-1996 ó aquella que la sustituya.5. Penalizaciones.- En el caso de que compruebe la existencia de tonos audibles (Kt), graves (Kf) y/ó impulsivos (Ki), se procederá a su penalización de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1367/07.5.1. El procedimiento para la determinación de las referidas penalizaciones se describe en el Anexo IV. El valor máximo de la corrección resultante de la suma de penalizaciones Kt+Kf+Ki no podrá ser superior a 9 dB. ANEXO III.- Corrección por Ruido de Fondo.1. Si durante la medición de cualquiera de los niveles de ruido a que se refieren los Anexos I al II se observa la existencia de ruido ajeno a la fuente sonora objeto de la medición y se estima que dicho ruido pudiera afectar al resultado de la misma, se procederá a efectuar una corrección por ruido de fondo, tal como se indica en los puntos que se desarrollan seguidamente.2. Se localizará el origen del ruido ajeno a la fuente sonora objeto de medición y se anulará mientras dure la misma.3. Si no es posible dicha anulación se realizará una corrección en el nivel total medido (N1) de acuerdo con las instrucciones dadas a continuación.3.1. Se determinará el nivel acústico del conjunto formado por la fuente sonora más el ruido de fondo. Dicho valor se designará N1.3.2. Se parará la fuente sonora y se medirá (en las mismas condiciones) el nivel producido por el ruido de fondo. Su valor se designará N2.3.3. Se establecerá la diferencia (m) entre los dos niveles medidos: m = N1 - N2 3.4. En función del valor (m) se obtendrá la corrección (C) que deberá aplicarse al nivel N1. El valor de dicha corrección figura en la Tabla V.3.5. En caso de que el valor (m) se encuentre entre 0 y 3,5 se desestimará la medición, realizándose la misma en otro momento en que el ruido de fondo sea menor.3.6. En los casos que el valor (m) sea superior a 3,5, se determinará el valor de la corrección correspondiente (C) y se restará del valor N1, obteniendo así el valor final N representativo del nivel sonoro de la fuente objeto de la medición; es decir: N = N1 - C ANEXO IV.- Corrección por Tonos Puros (Kt), Tonos Graves (Kf) y/ó Tonos Impulsivos (Ki). I.- CORRECCIÓN POR TONOS PUROS (Kt). 1. Si durante la medición de cualquiera de los niveles de ruido a que se refieren los Anexos I y II se observa la existencia de tonos puros se aplicará la penalización correspondiente en función de la pureza de dichos tonos.2. La determinación de la existencia de tonos puros se realizará en base al procedimiento que se desarrolla en los puntos siguientes.2.1. Medición del espectro del ruido, sin filtro de ponderación, en bandas de tercio de octava entre las frecuencias comprendidas entre 20 y 10.000 Hz.2.2. Determinación de aquella(s) banda(s) en la(s) que la presión acústica (Lf) sea superior a la presión existente en sus bandas laterales.2.3. Determinación de la diferencia (Lt) existente entre la presión acústica de la banda considerada (Lf) y la media aritmética (Ls) de las bandas laterales: Lt=Lf-Ls 3. Determinación de la penalización aplicable.- La penalización aplicable por la existencia de tonos audibles será la que se refleja en la Tabla VI.3.1. Se considerará aquella banda en que el valor de la penalización correspondiente sea máxima. II.- CORRECCIÓN POR TONOS GRAVES (Kf). 1. Si durante la medición de cualquiera de los niveles de ruido a que se refieren los Anexos I y II se observa la existencia de componentes de baja frecuencia se estudiará su posible penalización de acuerdo con el procedimiento que se desarrolla en los puntos siguientes.2. Se medirá el nivel de la fuente sonora a evaluar de forma simultánea con las ponderaciones A y C.3. Se calculará la diferencia (Lf) entre los valores obtenidos según lo dispuesto en el apartado anterior, debidamente corregido con el ruido de fondo si fuera necesario, de tal manera que: Lf=LCeq, Ti-LAeq, Ti.4. Se determinará la presencia o ausencia de componentes de Baja Frecuencia y el valor de la penalización Kf según lo dispuesto en la siguiente tabla: III.- CORRECCIÓN POR TONOS IMPULSIVOS (Ki). 1. Si durante la medición de cualquiera de los niveles de ruido a que se refieren los Anexos I y II se observa la existencia de componentes impulsivos se estudiará su posible penalización de acuerdo con el procedimiento que se desarrolla en los puntos siguientes.2. Se medirán, preferiblemente de forma simultánea, los niveles de presión sonora continuo equivalente ponderado A, en una determinada fase de ruido de duración Ti segundos en la cual se percibe el ruido impulsivo, LAeq, Ti, y con la constante temporal impulso (I) del equipo de medida LAIeq, Ti.3. Se calculará la diferencia (Li) entre los valores obtenidos según lo dispuesto en el apartado anterior, debidamente corregido con el ruido de fondo si fuera necesario, de tal manera que: Li=LAIeq, Ti-LAeq, Ti.4. Se determinará la presencia o ausencia de componentes impulsivos y el valor de la penalización Ki según lo dispuesto en la siguiente tabla: ANEXO V.- Determinación del aislamiento acústico a ruido aéreo Ia. I.- OBTENCION DE LA CURVA DE AISLAMIENTO.1. La Curva de Aislamiento Acústico a Ruido Aéreo se obtendrá de acuerdo con las prescripciones establecidas en la norma UNE 74-040-84 (parte 4) que se detallan seguidamente.2. Objeto y campo de aplicación. La referida norma especifica los métodos aplicables “in situ” para medir las propiedades de aislamiento al ruido aéreo de las paredes interiores, de los techos y de las puertas entre dos locales, en condiciones de campo difuso, y para determinar la protección aportada a quienes ocupen el edificio. Los resultados obtenidos pueden utilizarse para comparar el aislamiento acústico entre los locales y para comparar el aislamiento acústico real con los valores proyectados. Para la determinación de la protección aportada a quienes ocupen el inmueble se utiliza la diferencia de los niveles estandarizada.3. Definiciones.3.1. Nivel medio de presión acústica en un local o recinto.- Es de diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la media espacio-temporal de los cuadrados de las presiones acústicas, y el cuadrado de la presión acústica de referencia; tomándose la media espacial en todo el local, con excepción de las zonas en que la radiación directa de la fuente o el campo próximo de las paredes, techo, etc., tienen una influencia notable. Esta magnitud se designa por L y viene dada por la siguiente expresión: P1P1, P2,., Pn; son las presiones acústicas eficaces (r. m. s.) tomadas en n puntos diferentes del local o recinto. P0 = 0,00002 Nw/m 2 es la presión acústica de referencia 3.2. Diferencia de niveles.- Es la diferencia de las medias espacio-temporales de los niveles de presión acústica producidos en las dos salas para una o varias fuentes de ruido situadas en una de ellas. Esta magnitud se designa por D y viene dada por la expresión: D = L1 - L2, donde: L1 es el nivel medio de presión acústica en la sala de emisión. L2 es el nivel medio de presión acústica en la sala de recepción.3.3. Diferencia de niveles estandarizada.- Es la diferencia de nivel correspondiente a un valor de referencia del tiempo de reverberación de la sala de recepción. Esta magnitud se designa por DnT y viene dada por la expresión: DnT es la diferencia de niveles estandarizada T es el tiempo de reverberación de la sala de recepción T0 es el tiempo de reverberación de referencia. Para las viviendas To viene dado por: T0 = 0,5 segundos 4. Procedimiento de ensayo y valoración.4.1. Producción del campo acústico en la sala de emisión.- El sonido producido en la sala de emisión debe ser estable y tener un espectro continuo en el intervalo de frecuencias considerado. Pueden utilizarse filtros con una anchura de banda de 1/3 de octava. Si la fuente sonora está constituida por varios altavoces que funcionan simultáneamente, éstos deben montarse en una caja cuya dimensión máxima no sobrepase 0,70 m. Los altavoces deben alimentarse en fase. La fuente de ruido debe estar colocada de manera que produzca un campo lo más difuso posible y a una distancia tal de la muestra que la radiación directa sobre ésta no sea predominante.4.2. Medida del nivel medio de presión acústica.- El nivel medio de presión acústica puede medirse utilizando un cierto número de posiciones fijas de micrófonos o un micrófono en movimiento continuo con integración del nivel de presión sonora. El tiempo de integración se situará entre 10 y 20 segundos. En caso de utilizar posiciones fijas del micrófono, se realizarán un mínimo de 5 registros para el promediado energético que determine el valor considerado de la presión acústica en cada punto de medida. Se controlarán, como mínimo, tres puntos en cada recinto. Cuando para una banda de frecuencias cualquiera, el nivel de presión en la sala de recepción sobrepase en menos de 10 dB el nivel de ruido de fondo, se debe realizar la corrección por ruido de fondo (Anexo III). 4.3. Intervalo de frecuencias de las medidas.- El nivel de presión debe medirse utilizando filtros de banda de 1/3 de octava. Las características de los filtros deben estar de acuerdo con la norma IEC-1260 y UNE 21-328. Los filtros de banda de 1/3 de octava contemplaran como mínimo las frecuencias centrales siguientes: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 y 3150 hz.4.4. Determinación del tiempo de reverberación.- Para la determinación del tiempo de reverberación (TR) se efectuarán un mínimo de tres registros en tres puntos del recinto receptor, en cada banda de frecuencia considerada. El promedio de los tres valores obtenidos determinará el tiempo de reverberación en cada banda.5. Informe del ensayo. De acuerdo con lo estipulado en la norma de referencia, el informe del ensayo debe contener las indicaciones siguientes: 5.1. El nombre de la empresa o técnico/a que ha efectuado las medidas.5.2. La fecha del ensayo.5.3. Una descripción del aislamiento instalado entre los recintos sometidos a ensayo, así como las características técnicas de los mismos.5.4. El tipo de ruido y equipamiento utilizados.5.5. Una descripción de los detalles del procedimiento operativo.5.6. El límite de la medida en el caso de que el nivel de presión acústica no sea medible en ciertas bandas a causa del ruido de fondo.5.7. Determinación de todas las medidas de campo utilizadas en el cálculo.5.8. Determinación de la gráfica y/ó tabla de la diferencia de niveles estandarizada DnT. II.- OBTENCION DEL INDICE DE AISLAMIENTO Ia.1. Para la obtención del índice de aislamiento a ruido aéreo Ia, seguiremos las recomendaciones de la norma ISO R-717, que establece el procedimiento que se determina seguidamente: 1.1. Consideramos la gráfica de la diferencia de niveles estandarizada DnT obtenida según el procedimiento descrito en el epígrafe anterior A.1.2. Sobre la gráfica descrita se superpone la curva de referencia establecida en la Norma ISO R-717. Las características de dicha curva son las definidas en el siguiente Gráfico II.1.3. La curva de referencia se desplaza verticalmente en saltos de 1 dB sobre la curva DnT hasta que se cumplan las condiciones siguientes: 1.3.1. La media de las desviaciones desfavorables, es decir cuando el valor del aislamiento es inferior al de la curva de referencia desplazada, es mayor de 1 pero menor de 2. Dicha media la obtendremos dividiendo la suma de las desviaciones desfavorables por el número total de bandas de frecuencia controladas (generalmente 16). 1.3.2. La máxima desviación desfavorable es inferior a 8 dB.1.4. En las condiciones definidas en el apartado anterior, determinamos el índice de aislamiento acústico a ruido aéreo Ia como el valor que presenta la curva de referencia para la banda de 500 hz. ANEXO VI.- Determinación del aislamiento acústico a ruido de impacto Ii I.- OBTENCION DE LA CURVA DE AISLAMIENTO.1. Se obtendrá de acuerdo con las prescripciones establecidas en la norma UNE 74-040-84 (parte 7) que se detallan seguidamente.2. Objeto y campo de aplicación. La referida norma especifica los métodos aplicables “in situ” para determinar las propiedades de aislamiento a ruido de impacto de los suelos entre dos locales, utilizando una máquina de impactos normalizada, y para determinar la protección aportada por los suelos a quienes ocupen el edificio. Se pueden utilizar los resultados obtenidos para comparar el aislamiento al ruido de impacto entre diferentes recintos y para comprobar si el aislamiento real al ruido de impacto de un recinto cumple con las especificaciones proyectadas. Se aplica el nivel de presión sonora del ruido de impacto estandarizado (ver apartado 2.3) para la determinación de la protección aportada a quienes ocupen el edificio.3. Definiciones.3.1. Nivel medio de presión acústica en un local. Es de diez veces el logaritmo decimal del cociente entre la media espacio-temporal de los cuadrados de las presiones acústicas, y el cuadrado de la presión acústica de referencia; tomándose la media espacial en todo el local, con excepción de las zonas en que la radiación directa de la fuente o el campo próximo de las paredes, techo, etc., tienen una influencia notable. Esta magnitud se designa por L y viene dada por la siguiente expresión:, donde: P1, P2,., Pn; son las presiones acústicas eficaces (r. m. s.) tomadas en n puntos diferentes del local o recinto. P0 = 0,00002 Nw/m 2 es la presión acústica de referencia.3.2. Nivel de presión acústica del ruido de impacto. Es nivel medio de presión acústica en una banda de frecuencias dada en la sala de recepción, cuando el suelo en ensayo está excitado por la fuente de ruido de impacto normalizado. Esta magnitud se designa por Li.2.3. Nivel de presión acústica del ruido de impacto estandarizado. Es el nivel de presión acústica del ruido de impacto Li, ponderado mediante un término correctivo expresado en decibelios, igual a diez veces el logaritmo decimal de la relación entre el tiempo de reverberación T de la sala de recepción y el tiempo de reverberación de referencia T0. Esta magnitud se designa por L’nT, siendo su valor: (Para las habitaciones To=0,5 segundos) 3.3. Reducción del nivel de presión acústica del ruido de impacto (mejora del aislamiento a los ruidos de impacto). Es la diferencia entre los niveles de presión acústica en la sala de recepción, antes y después de la instalación, por ejemplo, de un revestimiento de suelo (UNE 74-040/8). 4. Equipo. La fuente de ruido de impacto normalizado, es decir la máquina de impactos, debe estar de acuerdo con la UNE 74-040/7. El equipo complementario debe poder satisfacer las especificaciones del capítulo 5.5. Dispositivos para el ensayo. Para los ensayos “in situ” no es posible normalizar el área de la muestra, ni el volumen y la forma de la sala de recepción.6. Procedimiento operativo.6.1. Producción del campo acústico. El ruido de impacto debe producirse mediante una máquina de impacto (ver capítulo 3). Para la ubicación de la máquina de impactos (ver capítulo 6.5). 6.2. Medida del nivel de presión acústica del ruido de impacto. El nivel de presión acústica del ruido de impacto en la sala de recepción debe ser una media espacio-temporal. Se puede obtener esta media mediante un número de posiciones fijas del micrófono, o con ayuda de un micrófono móvil con integración de la presión acústica. El aparato indicador debe estar concebido para dar los valores eficaces de la presión acústica o los niveles de presión correspondientes. Si se utiliza un sonómetro, debe estar de acuerdo con la norma UNE 21-314 relativa a los sonómetros de precisión. Se recomienda utilizar la constante de integración SLOW. Cuando, en una banda cualquiera de frecuencias, el nivel de presión acústica en la sala de recepción sea superior en menos de 10 dB al nivel de ruido de fondo, se debe realizar la correspondiente corrección por ruido de fondo (Anexo III). En el caso en que el aislamiento al ruido de impacto sea importante en relación con el aislamiento al ruido aéreo, el nivel de presión sonora producido en la sala de emisión por la máquina de impactos puede transmitirse a la sala de recepción, a un nivel más alto que el ruido de impacto transmitido. Midiendo el nivel de presión acústica del ruido aéreo generado por la máquina de impactos en el local superior y el aislamiento al ruido aéreo entre los dos locales, se puede calcular el mínimo nivel de ruido de impacto medible con fiabilidad.6.3. Margen de frecuencia de las medidas. El nivel de presión debe medirse utilizando filtros de banda 1/3 de octava. Las características de atenuación de los filtros deben estar de acuerdo con la norma UNE 21-328. Se deben utilizar filtros de 1/3 de octava, teniendo como mínimo las siguientes frecuencias centrales en hertzios: 100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500 y 3150 hz.6.4. Emplazamiento de la máquina de impactos. La máquina debe colocarse al menos en cuatro emplazamientos diferentes sobre el suelo en ensayo. Pueden ser necesarios emplazamientos complementarios en caso de suelo anisotropo (con nervaduras, vigas, etc). La fila de martillos debe orientarse en 45º con respecto a las vigas o nervaduras. La distancia entre la máquina de impactos y las paredes debe ser al menos de 0,5 m. Si la máquina de impactos se coloca sobre una capa muy elástica, puede ser necesario interponer calzos rígidos bajo los soportes para asegurar una altura de caída de los martillos de 40mm.6.5. Método de medida. Cada laboratorio de medida debe determinar un modo operativo que esté conforme con la presente norma. Los factores que afectan la repetitbilidad son los siguientes: El número y las dimensiones de los elementos difusores, si se utilizan. Los emplazamientos de la máquina de impactos. La distancia mínima comprendida entre el micrófono y las paredes de la sala en lo que se refiere al campo próximo. El número de posiciones del micrófono o, en el caso de un micrófono móvil, la trayectoria del mismo. El método de determinación del área de absorción equivalente, lo que conduce a una repetición de lecturas hechas en cada posición.7. Expresión de los resultados. Para expresar el aislamiento al ruido de impacto de la probeta debe darse el nivel de presión acústica Li (Apartado 2.2.) en el margen de bandas de frecuencia consideradas. Para expresar la protección aportada a quienes ocupen el edificio, debe darse el nivel del ruido de impacto estandarizado (Apartado 2.3.) en el margen de bandas de frecuencia consideradas. Sobre cada gráfico o tabla se indicarán los niveles determinados en cada banda de frecuencia.8. Informe del ensayo. El nombre de la empresa o técnica/o que ha efectuado las medidas. La fecha del ensayo. Una descripción del tipo de construcción del suelo, con una sección, indicando las dimensiones y los elementos de construcción adyacentes. Una descripción de las características técnicas de los recintos emisor y receptor. Equipamiento utilizado. Determinación de todas las mediciones de campo, utilizadas en el cálculo. Una breve descripción de los detalles del procedimiento operativo. Las limitaciones aportadas a la medida por el hecho de que el nivel de presión acústica no es medible en ciertas bandas a causa del ruido aéreo transmitido. Determinación de la gráfica y/ó tabla del nivel de impacto estandarizado L’nT II.- OBTENCION DEL INDICE DE AISLAMIENTO Ii. Para la obtención del índice de aislamiento a ruido de impacto Ii seguiremos las recomendaciones de la ISO R-717, que establece el procedimiento que se determina seguidamente. Consideramos la gráfica del nivel de ruido de impacto estandarizado L’nT, obtenida según el procedimiento descrito en el Apartado anterior. Sobre la gráfica descrita se superpone la curva de referencia establecida en la norma ISO R-717. Las características de dicha curva son las definidas en el siguiente Gráfico III La curva de referencia se desplaza verticalmente en saltos de 1 dB sobre la curva L'nT, hasta que se cumplan las condiciones siguientes: a) La media de las desviaciones desfavorables, es decir cuando el valor de L'nT es mayor al de la curva de referencia desplazada, es mayor de 1 pero menor de 2. Dicha media se obtendrá dividiendo la suma de las desviaciones desfavorables por el número total de bandas de frecuencia controladas (generalmente 16). b) La máxima desviación desfavorable es inferior a 8 dB. En las condiciones definidas en el apartado anterior, determinamos el índice de aislamiento acústico a ruido de impacto Ii como el valor que presenta la curva de referencia en la banda de 500 Hz ANEXO VII.- Boletín Oficial para medición de ruidos en el Nivel de Vigilancia. ANEXO VIII.- Boletín Oficial para medición de ruidos en el Nivel de Inspección. ANEXO IX.- Solicitud. “ Culleredo, 26 de noviembre de 2014. O Alcalde, Asdo.: Julio Sacristán de Diego.