09/06/2014 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 29 de maio de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se autoriza e se aproba o proxecto ó aeroporto de Lavacolla (Nova terminal de AENA) no Concello de Santiago de Compostela (expediente IN 407A 2011/230-1)

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Núm. Expte.: IN 407A 2011/230-1 Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007 – A Coruña. Denominación: Modificado I da LMTS de alimentación ó aeroporto de Lavacolla (nova terminal de AENA) Situación: Concello de Santiago de Compostela - Liña de media tensión soterrada, de alimentación principal, baixo tubo Ø160 mm, a 20 kV, de 13.055 metros de lonxitude, en condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1 x 240 mm2 Al), coa orixe na nova cela de liña a instalar na subestación San Caetano (barra A) e remate en cela de liña a instalar no novo centro de seccionamento Lavacolla proxectado (C. S. nº 1). - Liña de media tensión soterrada, de enlace da liña SCY-832 coa L. M. T. A. Lavacolla – Aeroclub, baixo tubo Ø160m, a 20 kV, de 1.645 metros de lonxitude, en condutor tipo RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1 x 240 mm2 Al), coa orixe na nova cela de liña a instalar no C. S. nº 2 e remate no paso aéreo – soterrado a instalar en apoio metálico tipo C-3000/12 que se intercalará na liña Lavacolla – Aeroclub. - Liña de media tensión aérea, a 20 kV, de 85 metros de lonxitude, en condutor tipo LA-110/116,2 mm2 Al, coa orixe no novo apoio de formigón tipo FL-HVH 4500/13 e noutro novo apoio de formigón tipo FL-HVH 4500/13, mediante a que se superará a ponte sobre a autoestrada AP-9 existente no lugar de Amio. - Liña de media tensión aérea, de enlace da liña SCY-832 coa L. M. T. A. Lavacolla – Aeroclub, a 20 kV, de 158 metros de lonxitude, en condutor tipo LA-56/54,6 mm2 Al, coa orixe no paso aéreo – soterrado a instalar en apoio metálico tipo C-3000/12 que se intercalará na liña Lavacolla – Aeroclub e remate en apoio metálico existente na mesma liña, actual derivación ó C. T. Aeroclub (Expediente 27.954). - Centro de seccionamento e transformación (C. S. / C. T. nº 1) de Lavacolla, prefabricado de formigón, con celas modulares compactas, en configuración 4L+1P de características: - cela de protección de trafo Lavacolla de 160 kVA, cela de saída de L. M. T. S. de pontes de interconexión co Centro de Seccionamento nº 2, cela de entrada da nova L. M. T. S. proxectada, cela de saída da liña CLH (15CPL80), cela de saída de reserva de liña de conexión coas instalacións particulares de AENA (trafo nº 1), obxecto doutro proxecto e cadro de baixa tensión. - Redistribución das celas do Centro de Seccionamento nº 2 de Lavacolla (Expediente IN407A 2010/161-1), prefabricado de formigón, con celas modulares compactas, en configuración 5L, quedando coas seguintes características: - cela de saída de L. M. T. S. de pontes de interconexión có Centro de Seccionamento nº 1, cela de entrada da L. M. T. SCY-832 (Expediente IN407A 2010/161-1), cela de saída da liña de enlace da liña SCY-832 coa L. M. T. A. Lavacolla – Aeroclub, cela de entrada da liña SNT-806 (Expediente IN407A 2010/186-1) e cela de liña de conexión coas instalacións particulares de AENA (trafo nº 2). Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta instalación está previsto que se execute nun prazo dun ano, contado a partir da data da última autorización administrativa necesaria. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao medio. Contra esta resolución, que non é definitiva en vía administrativa, cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa notificación ou publicación nos termos establecidos nos artigos 107, 110, 114 e 115 da lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (modificada pola lei 4/1999, do 13 de xaneiro), sen prexuízo de que os interesados poidan interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 29 de maio de 2014 O xefe/a territorial Por vacante O xefe do Servizo de Administración Industrial Artigo 30.3 Decreto 110/2013 (DOG. nº 140 do 24.07.2013) Yann Balladares Sanuwo