26/07/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente: IN407A 2013/43

Resolución do 05 de xullo de 2013 da xefatura territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Frades (expediente IN407A 2013/43). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: U. D. E. S. A. Enderezo social: rúa José Ángel Valente, 17, bajo, local 62.15706 Santiago Denominación: LMTS, CTC, RBTS Peñasco (Abellá-Frades) Situación: concello de Frades Características técnicas: Pasos aéreo-subterráneos MT Tensión nominal: 20 kV Tensión de servizo: 20 kV Tipo: pasos aéreo-subterráneos a realizar no último apoio existente de tipo C-14/2000 da LMT Pardiñas-Peñasco (expte.2.002/163), (UTM: 553.996; 4.770.588). Tramo LMT subterránea Pardiñas-Peñasco (expte.2.002/163) Inicio liña (UTM): paso aéreo-subterráneo a realizar no último apoio existente de tipo C-14/2000 da LMT Pardiñas-Peñasco (expte.2.002/163), mismo apoio dónde se realizarán os pasos aéreos-subterráneos das liñas LMT Peñasco-Marís (expte.- 2.002/163) e LMT Peñasco-Barbeiros (expte.24.881) (UTM: 553.996; 4.770.588). Final liña (UTM): cela de liña a instalar no novo CT Peñasco proxectado (UTM: 554.001; 4.770.586). Lonxitude: 22 metros. Categoría: terceira. Condutor: RHZ1-2OL-12/20 kV - 3*(1*240) Al. Tensión nominal: 20 kV. Tramo LMT subterránea Peñasco-Marís (expte.2.002/163) Inicio liña (UTM): cela de liña a instalar no novo CT Peñasco proxectado (UTM: 554.001; 4.770.586). Final liña (UTM): ): paso aéreo-subterráneo a realizar no primeiro apoio existente de tipo C-14/2000 da LMT Peñasco-Marís (expte.2.002/163) (UTM: 553.996; 4.770.588). Lonxitude: 20 metros. Categoría: terceira. Condutor: RHZ1-2OL-12/20 kV - 3*(1*240) Al. Tensión nominal: 20 kV. Tramo LMT subterránea Peñasco-Marís (expte.2.002/163) Inicio liña (UTM): cela de liña a instalar no novo CT Peñasco proxectado (UTM: 554.001; 4.770.586). Final liña (UTM)): paso aéreo-subterráneo a realizar no primeiro apoio existente de tipo C-14/2000 da LMT Peñasco-Barbeiros (expte.24.881) (UTM: 553.996; 4.770.588). Lonxitude: 20 metros. Categoría: terceira. Condutor: RHZ1-2OL-12/20 kV - 3*(1*240) Al. Tensión nominal: 20 kV Novo CT Peñasco Tipo: edificio prefabricado de formigón. Aislamento: aceite mineral. Potencia: 160 kVA Relación de transformación: 20/0,4 kV. Protección contra sobretensiós: termómetro de contactos protección contra sobreintensidades: fusibles de 8 A. Saídas RBT subterráneas do novo CT Peñasco Orixe: novo CT Peñasco. Lonxitude: 45 metros. Condutores: XZ1-0,6/1 kV-4(1x240 Al). N.° circuítos: 3. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 05 de xullo de 2013 A xefa territorial Susana Vázquez Romero