30/07/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente: IN407A 181/2012

Resolución do 5 de xullo de 2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución dunha instalación eléctrica no concello de As Pontes de García Rodríguez (expediente IN407A 181/2012). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Domicilio social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña. Denominación: alimentación L. M. T. S. polígono Penapurreira-parcela C-2. Situación: concello das Pontes de García Rodríguez. Características técnicas: Liña eléctrica de media tensión subterránea a CS Cliente, a 20 kV, cunha lonxitude de 412 m, coa orixe en cela modular de liña telecontrolada proxectada en CT Penapurreira, n.° 1 (expediente 329/2007), condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV, 3(1x240 mm 2 AI), e final en centro de seccionamento a instalar polo cliente. Liña eléctrica de media tensión subterránea a centro de distribución 3L telecontrolado proxectado, a 20 kV, cunha lonxitude de 1.332 m, coa orixe en centro de seccionamento a instalar polo cliente, condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV, 3(1x240 mm 2 AI), e final en centro de distribución 3L telecontrolado proxectado. Liña eléctrica de media tensión subterránea a CT Penapurreira n.° 3 (expediente 329/2007), a 20 kV, cunha lonxitude de 10 m, coa orixe en centro de distribución 3L telecontrolado proxectado, condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV, 3(1x240 mm 2 Al), e final en cela modular de liña proxectada en CT Penapurreira, n.° 3 (expediente 329/2007). Liña eléctrica de media tensión subterránea en tramo entre CT Penapurreira, n.° 3 (expediente 329/2007)-CS Delicias Coruña, a 20 kV, cunha lonxitude de 190 m, coa orixe na LMTS MOL-826 entre CT. Penapurreira n.° 3 (expediente 329/2007) e CS Delicias Coruña, condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV, 3(1x240 mm 2 Al), e final na LMTS MOL-826 entre CT Penapurreira n.° 3 (expediente 329/2007) e CS. Delicias Coruña. Centro de distribución 3L telecontrolado en edificio prefabricado de formigón manobra exterior. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da dita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e o medio ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 5 de xullo de 2013 Susana Vázquez Romero Xefa territorial da Coruña