15/04/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente: IN407A 527/2006

Resolución do 21 de marzo de 2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa dunha instalación eléctrica no concellos de Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira (expediente IN407A 527/2006). Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición da autorización administrativa da instalación eléctrica que se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Domicilio social: avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña. Denominación: anexo I variante de liña M. T. afectadas por desdobramento da autovía do Barbanza (expediente 527/2006). Situación: concellos de Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal e Ribeira. Características técnicas: Variante liña de media tensión aérea Padrón-Alto do Bexo e derivada Lestrove, Revixos e Bexo (expediente 51.879) (tramo 1), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,429 km, coa orixe en torre metálica existente da LMT PAD-809 “Dodro-Taragoña” a recuar, derivación del D. C. a Lestrove, Bexo e Revixos, condutor tipo LA-110, e final na mesma liña apoio existente posterior a derivación a CT Depuradora de Augas. Variante liña de media tensión soterrada a 20 kV, cunha lonxitude de 1,180 km, coa orixe en torre metálica nova da LMT PAD-809 “Dodro-Taragoña”, donde realizase a derivada ao CT Depuradora Augas Padrón, condutor tipo RHZ1, e final en torre metálica nova LMT PAD-809 “Dodro-Taragoña”. Variante liña de media tensión aérea Padrón-Alto do Bexo e derivada Lestrove, Revixos e Bexo (expediente 51.879) (tramo 2), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,092 km, coa orixe en torre metálica nova da LMT PAD-809 “Dodro-Taragoña”, condutor tipo LA-110 (existente en obra), e final na mesma liña apoio existente. Variante liña de media tensión aérea Alto do Bexo-Derivación a Vacariza (expediente 50.729), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,102 km, coa orixe en apoio existente de formigón da LMT PAD-809 “Dodro-Taragoña” ao CT Vacariza, condutor tipo LA-30, e final en apoio novo de chapa metálica da mesma liña. Variante liña de media tensión soterrada Isorna-Leiro e derivadas (expediente 155/02), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,070 km, coa orixe na mesma liña en punto de acceso a rede existente, condutor tipo RHZ1, e final na mesma liña en punto de acceso a rede existente. Variante liña de media tensión aérea Vilariño-Rianxo (expediente 50.699), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,315 km, coa orixe en torre metálica existente n.° 54 da LMT BOI-808 “Rianxo”, condutor tipo LA-110 proxectado (130 m) e existente en obra (185 metros), e final en torre metálica existente n.° 58 da LMT BOI-808 “Rianxo”. Variante liña de media tensión aérea Boiro-Boiro (expediente 52.573), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,276 km, coa orixe en apoio de formigón existente n.° 7 da LMT BOI-803 “Boiro”, condutor tipo LA-110 proxectado (117 m) e existente en obra (159 m) e final en apoio de formigón existente n.° 10 da LMT BOI-803 “Boiro”. Variante liña de media tensión aérea Boiro-Derivación a CT Espiñeira (expediente 52.573), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,131 km, coa orixe en torre metálica proxectada n.° 8 da LMT BOI-803 “Boiro”, condutor tipo LA-56 proxectado (111 m) e LAC-28 existente en obra (20 metros), e final no CT Espiñeira. Variante liña de media tensión aérea Lampón-Puebla (expediente 31.916), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,053 km, coa orixe en torre metálica existente n.° 46/11/8 da LMT BOI-804 “Montaña-Puebla”, condutor tipo LA-56, e final en torre metálica existente n.° 46/11/9 da mesma liña. Variante liña de media tensión soterrada Lampón-Puebla (expediente 31.916), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,070 km, coa orixe en torre metálica existente n.° 46/11/7 da LMT BOI-804 “Montaña-Puebla”, condutor tipo RHZ1, e final en torre metálica existente n.° 46/11/8 da LMT BOI-804 “Montaña-Puebla”. Variante liña de media tensión aérea Boiro-Montaña (expediente 50.197), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,240 km, coa orixe en torre metálica existente n.° 46/3 da LMT BOI-804 “Montaña-Puebla”, condutor tipo LA-110 proxectado (99 m) e existente en obra (141 m), e final en torre metálica existente n.° 46/6 da LMT BOI-804 “Montaña-Puebla”. Variante liña de media tensión aérea a CT Lampón (expediente 51.556), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,041 km, coa orixe en apoio de formigón existente n.° 46/22 da LMT BOI-804 “Montaña-Puebla”, condutor tipo LA-30, e final en torre metálica existente n.° 46/23 da mesma liña. Variante liña de media tensión soterrada a novo CT Lampón a 20 kV, cunha lonxitude de 0,035 km, coa orixe en torre metálica existente n.° 46/23 da LMT BOI-804 “Montaña-Puebla”, condutor tipo RHZ1, e final no novo CT Lampón proxectado. Novo centro de transformación prefabricado Lampón, cunha potencia de 100 kVA, e unha relación de transformación de 20.000/400-230 V. Variante liña de media tensión aérea Riveiriña-Casas-S. Isidro (expediente 31.916), a 20 kV, cunha Ionxitude de 0,183 km, coa orixe en apoio de formigón existente n.° 55/7 da LMT BOI- 804 “Montaña-Puebla”, condutor tipo LA-110 proxectado (88 m) e LA-30 existente en obra (95 m)., e final en apoio de formigón existente n.° 55/10 da LMT BOI-804 “Montaña-Puebla”. Variante liña de media tensión aérea DC. Palmeira-Sirves-Tomada (expediente 404/03), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,561 km, coa orixe en apoio de formigón existente n.° 12 da LMT DC. PMR-806 “Couso” e 814 “Corrubedo”, condutor tipo 2 LA-110 proxectado (2x178 m) e existente en obra (2x383 m), e final en apoio de formigón existente n.° 12 da LMT DC PMR-806 “Couso” e 814 “Corrubedo”. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas alegacións nesta Xefatura Territorial, situado no edificio administrativo de Monelos, rúa Vicente Ferrer, 2, 2.° andar, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir da última publicación. A Coruña, 21 de marzo de 2013. Susana Vázquez Romero Xefa territorial da Coruña