18/07/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente: IN407A 2012/204

Resolución do 26 de xuño de 2013, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Santa Comba (expediente IN407A 2012/204). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Electra de Santa Comba, S. L. Enderezo social: r/ Miraflores, n.° 20 baixo.-15840 Santa Comba Denominación: LMT, CT, RBT Guisande II Situación: concello de Santa Comba Características Técnicas: O centro de transformación de Guisande II se instalará nun edificio tipo caseta con envolvente modular de formigón no cual se instalará un transformador trifásico en baño de aceite con aislamento de aceite mineral con potencia de 160 KVA e con tensión primaria de 20 kV e tensión secundaria 230/400 V, unha cela de protección de liña con interruptor-seccionador de tres posicións de tensión de 24 kV e aislamento SF6 con intensidade nominal de 630 A, unha cela de protección con seccionador de tres posicións idéntica a cela de liña máis un sistema de protección con fusibles, un cadro de baixa tensión modular según norma UNESA RU 6302 con dúas saídas protexidas mediante fusibles. A liña de media tensión partirá dun apoio n.° 6 da LMTA Santa Catalina existente (n.° expediente 27.949) e estará formada por un circuito que discurre enterrado baixo tubo hasta unha cela de entrada de Tiña a instalar no CT Guisande II proxectado, o condutor será de aluminio con aislamento de polietileno denominado RHZ 2OL 12/20 KV AL de 95 mm 2. A R. B. T. partirá con dúas liñas enterradas hasta o punto de entronque coas liñas aéreas existentes. As liñas estarán formadas por circuítos trifásicos con condutores unipolares de aluminio RV 0,6/1KV 4x(1x150 mm 2 ) Al e RV 0,6/1 kV 4x(1x95 mm) Al. As súas lonxitudes son de 83 m e 89 m, respectivamente. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen-prexuízo das coneesións e autorizacións que sexar necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 26 de xuño de 2013. A xefa territorial Susana Vázquez Romero