18/10/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Enerxía e Minas
Resolución do 02 de outubro de 2013 da xefatura territorial pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no Concello de Cerceda IN407A 2013/52Resolución do 02 de outubro de 2013 da xefatura territorial pola que se autoriza e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no Concello de Cerceda IN407A 2013/52

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: U. D. E. S. A. Enderezo social: Rúa José Angel Valente, 17, bajo, local 62.-15706 Santiago Denominación: LMTS. CTC. RBTS. Ferromeira (San Martiño-Cerceda) Situación: concello de Cerceda Características Técnicas: LMT Subterránea Nº1 a CTC Ferromeira Inicio Liña (UTM): En paso aéreo-soterrado do apoio nº 5 tipo AC-FL 9000/18 de liña existente “LMT Punto Fronteira UDESA en Cerceda a CT Portofranco” (Expte.- 2.002/371). Final liña (UTM): en apoio nº 0 (UTM 543.600; 4.779.915) de liña existente “LMT Cerceda – A Silva) (Expte.- IN407A 2007/488) despois de realizar entrada e saida no novo CTC Ferromeira. Lonxitude: 548 Metros Categoría: Terceira Condctor: RHZ1-2 OL-12/20 KV-3 (1x240 AL) Tensión Nominal: 20 KV LMT Subterránea nº 2 a CTC Ferromeira Inicio Liña (UTM): en paso Aéreo-Subterráneo do Apoio nº 5 tipo AC-FL 9000/18 de liña existente “LMT Punto Fronteira UDESA en Cerceda a CT Portofranco” (Expte.- 2.002/371). Final Liña (UTM): En cela de liña existente no Centro de Seccionamento de Malasa (Expte. REIG 15/030136) de liña existente “LMT Cerceda – A Silva) (Expte.- IN407A 2007/488) despois de realizar entrada e saida nos Centros de Seccionamento de termólisis (REIG 15/030605), SEMCOR 3000 (REIG 15/020540), lavandería (REIG 15/031028) e despois de realizar entrada e saida no novo CTC Ferromeira. Lonxitude: 942 Metros Categoría: Terceira Condutor: RHZ1-2 OL-12/20 KV-3 (1x240 AL) Tensión Nominal: 20 KV Centro de transformación caseta Ferromeira Tipo: Edificio prefabricado de formigón Aislamento: aceite mineral Potencia: 100 kVA Relación de transformación: 20/0,4kV Saidas de baixa tensión Orixen: CTC proxectado Ferromeira Lonxitude: 24m Condutor: XZ1-0,6/1kV-4(1x240AL) Nº circuitos: 2 Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta xefatura territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 02 de outubro de 2013 A xefa territorial Susana Vázquez Romero