06/05/2013 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Resolución do 23 de abril de 2013 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se autorizan as instalacións eléctricas que se describen no Concello da Laracha, e se aproba o proxecto unha primeira fase que se detalla. (Nº Expte.: IN407A 2013/13-1)

- Solicitante: Melchor Barreiro e Hijos, S. L, - Enderezo Social: Lugar de Muiños, Coiro, 15145 A Laracha - Denominación: Proxecto de distribución de enerxía eléctrica e alumeado público. - Situación: Área de reparto AR-S3 (Urbanización Buenos Aires), concello da Laracha, A Coruña. - Descricións Técnicas das instalacións que se autorizan: Proxecto de distribución de enerxía eléctrica e alumeado público na área de reparto AR-S3 do Concello da Laracha, A Coruña, para alimentación de parcelas 1 a 9 adicadas a edificios de vivendas, locais comerciais e garaxes, parcelas 10 a 41 adicadas a vivendas unifamiliares, parcelas E-L adicadas a equipamento local e parcelas E-G adicadas a equipamento xeral. Alimentación dende la liña Cillobre-Proame (exp.34.543) intercalando 3 CTs en bucle entre CT existente Edificio Buenos Aires (exp.52.892) y CT existente Instituto (exp.26-1/97). LMTS condutor RHZ1-OL-12/20kV, 240mm2 Al. Tres CTs, cada un deles das seguintes características: soterrados, prefabricados, dúas celas de liña 24kV 400A, dúas celas de protección 24kV 400A, dous trafos de 630kVA cada un, 15-20000/230-400V, aceite. Cadros de baixa tensión (un por trafo) e liñas de distribución en BT, soterradas, condutor RV-0.6/1kV 240mm2 segundo planos. Descricións Técnicas instalacións das que se aproba o proxecto de execución: Primeira fase do proxecto de distribución de enerxía eléctrica e alumeado publico na área de reparto AR-S3 do concello da Laracha, A Coruña, consistente en: LMTS soterrada en anel, condutor RHZ1-OL-12/20kV, 3x(1x240mm2 ) Al. Lonxitude 813 m, con inicio en CT existente en Instituto rúa Manuel Murguía (exp.26/01/1997) e final en CT existente, edificio Buenos Aires (exp.52892). CT1: centro de transformación soterrado, prefabricado, cela de liña 24 kV 400A, cela de protección 24kV 400A, trafo 630kVA (previsto para a instalación dunha segunda máquina de 630kVA), 15-20000/230-400V, aceite. Liña BT dende CT1 para alimentación de bloques 1 e 2 (parcelas 1, 2) condutor RV 0,6/1kV 4x(1x240mm2) Al. Liña BT dende parcela 16, para alimentación parcelas 39-40-41, condutor RV 0,6/1kV 4x(1x240mm2) Al. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro, do sector eléctrico e no capitulo II, título VII do Real Decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial AUTORIZAR as devanditas instalacións e APROBAR o proxecto de execución da primeira fase, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no proxecto, e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos Organismos ou Corporacións que constan no expediente. Contra a presente resolución poderá interpoñer recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes contado a partir de día seguinte ó da publicación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquer outro recurso que estime pertinente ó seu dereito. A Coruña, 23 de abril de 2013 A xefa territorial Susana Vazquez Romero