29/03/2012 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Expediente número IN407A 250/2006

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n° 285), do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición da autorización administrativa da instalación eléctrica que se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Enderezo Social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 — A Coruña. Denominación: anexo I do recuamento M. T. en Bertamiráns (AG-56 Santiago (N-550 en A Rocha)-Brión (AC-543)). Situación: Concellos de Santiago de Compostela, Ames, Brión e Teo. Características Técnicas: 1) As liñas de media tensión aéreas afectadas polo recuamento no P. K. 73+000 ao P. K. 73+440, en tramo entre o C. T. Cruxeiras e a Subestación Santiago II, no concello de Santiago, son as seguintes: Liña de M. T. aérea núa SNT-804 Milladorio (expediente 51780) a 20 KV, coa orixe en apoio existente e final en apoio proxectado tipo C-9000/22, nunha lonxitude de 0,140 km, en condutor LA-110. Liña de M. T. aérea núa SNT-805 Viduido-Pontespiño (expediente 31.036) a 20 KV, coa orixe en apoio existente e final en apoio proxectado tipo C-9000/22, nunha lonxitude de 0,140 km, en condutor LA-110. Liña de M. T. aérea núa SNT-806 Aeropuerto-Os Tilos a C. T. Cruxeiras a 20 KV, coa orixe en apoio existente e final en apoio proxectado tipo C-7000/18, nunha lonxitude de 0,380 km, en condutor LA-110. Liña de M. T. aérea núa SNT-807 Susana —Ponte Ulla a C. T. Telefónica a 20 KV, coa orixe en apoio existente e final en apoio proxectado tipo C-7000/18, nunha lonxitude de 0,380 km, en condutor LA-110.2) As liñas de media tensión subterránea afectadas polo recuamento no P. K. 100+800 ao P. K. 101+300, en tramo comprendido entre a Subestación Santiago II e os CC. TT. Novo Hospital, Rocha Vella, Panosa, Hospital Provincial, Ponte Rocha, Centro Comercial Lidl, Volta do castro 3 e os CC. RR. Ponteseca e Vidan, no concello de Santiago, proxéctanse baixo a canalización existente da L. M. T. S. subestación San Caetano-Cidade da Cultura-Subestación Santiago II (expediente IN407A 2004/479), nunha lonxitude de 0,695 km igual para todasas liñas en condutor RHZ1-2OL(S) 12/20 kV 3(1x240) mm2 Al e RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1x240) mm2 Al, son as seguintes: Liña de M. T. subterránea SNT-802 Vidan-CD Novo Hospital (expediente IN407A 1999/01) a 20 KV, coa orixe en cela de liña de Subestación Santiago II e final en punto de acceso proxectado. Liña de M. T. subterránea SNT-808 Cero-Fonteseca (expediente 29340, IN407A 1999/52) a 20 KV, coa orixe en cela de liña de Subestacíón Santiago II e final en punto de acceso proxectado. Liña de M. T. subterránea SNT-809 Rocha. Ponte Pedriña (expediente IN407A 1997/260) a 20 KV, coa orixe en cela de liña de Subestación Santiago II e final en punto de acceso proxectado. Liña de M. T. subterránea SNT-810 Vidan-Animalario (expediente IN407A 2005/406) a 20 KV, coa orixe en cela de liña de Subestación Santiago II e final en punto de acceso proxectado. Liña de M. T. subterránea SNT-812 Vidan-Galeras (expediente 18.117) A 20 KV, coa orixe en cela de liña de Subestación Santiago II e final en punto de acceso proxectado. Liña de M. T. subterránea SNT-814 Hipercor (expediente 26993) a 20 KV, coa orixe en cela de liña de Subestación Santiago II e final en punto de acceso proxectado. Liña de M. T. subterránea SNT-815 Gándara-Conxo (expediente IN407A 1999/317) a 20 KV, coa orixe en cela de liña de Subestación Santiago II e final en punto de acceso proxectado. Liña de M. T. subterránea SNT-817 Santiago II-Santa Marta (expediente IN407A 2001/256) a 20 kV, coa orixe en cela de liña de Subestación Santiago II e final en punto de acceso proxectado. Liña de M. T. subterránea SNT-818 Conxo II (expediente IN407A 2004/169) a 20 KV, coa orixe en cela de liña de Subestación Santiago II e final en punto de acceso proxectado.3) A Liña de media tensión afectada polo recuamento no P. K. 102+700 ao P. K. 103+300 é a seguinte: Liña de M. T. aérea núa SNT-811 Bertamiráns tramo entre C. T. Costoia (expediente IN407A 1995/132) eC. T. Pardiñas (expediente 22.848) a 20kV, coa orixe en apoio existente e final en apoio proxectado tipo HV-630/15 baixo a L. M. T. A. existente, cunha lonxitude de 0,117 km, en condutor LA-56, no concello de Santiago.4) A Liña de media tensión afectada polo recuamento no P. K. 107+400 ao P. K. 108+300 é a seguinte: Liña de M. T. subterránea SNT-811 Bertamiráns nun tramo entre C. T. Grupo Escolar e o C. T. Urbanización Estiva 1 (expediente IN407A 2004/9) (expediente IN407A 2004/169 a 20 kV, coa orixe en cela e final na mesma liña, nunha lonxitude de 0,158 km e con condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1X240) mm2 Al, no concello de Ames.5) A Liña de media tensión afectada polo recuamento no P. K. 109+100 ao P. K. 109+800 é a seguinte: Liña de M. T. aérea núa NEG-805 Santiago a 20kV, nun tramo da derivada ao C. T. Castrigo (expediente 31.942) coa orixe en apoio existente e final en apoio proxectado tipo CH-1600/20, cunha lonxitude de 0,114 km, en condutor LA-56, e noutro tramo entre C. T. Brans (expediente 31.942) e C. T. Santa Minia (expediente 51.080), coa orixe en apoio existente e final en apoio proxectado tipo HVH-2500/13 baixo a L. M. T. A. existente, cunha lonxitude de 0,234 km, en condutor LA-56.6) A Liña de media tensión afectada polo recuamento no P. K. 109+800 ao P. K. 110+500 é a seguinte: Liña de M. T. subterránea SNT-805 Santiago entre C. T. Guldris (expediente 51.875) e o C. T. Augas Brión a 20 kV, coa orixe no paso aéreo-subterráneo en apoio fin de liña proxectado tipo HVH-15/2500 e final en paso aéreo-subterráneo en apoio fin de lina proxectado tipo HVH-13/2500, nunha lonxitude de 0,126 km e con condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1X240) mm2 Al, no concello de Brión.7) A Liña de media tensión afectada polo recuamento no P. K. 202+600 ao P. K. 203+300 é a seguinte: Liña de M. T. aérea núa SNT-805 Viduido-Pontespiño (expediente 31036) tramo entre C. T. Mimosas (expediente 51.536) e C. T. Picón Cruces a 20kV, coa orixe en apoio existente e final en apoio proxectado tipo HV-1000/15 baixo L. M. T. A. existente, cunha lonxitude de 0,144 km, en condutor RHZ1-2OL 12/20 kV 3(1x250) mm2 Al, no concello de Teo. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, situado no edificio administrativo de Monelos, s/n, 15071-A Coruña, no prazo de vinte días, a partir da última publicación. A Coruña, 8 de marzo de 2012 Susana Vázquez Romero Xefa territorial da Coruña