11/04/2012 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Número de expediente: IN407A 24/2012

Resolución do 22 de marzo de 2012, da Xefatura Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Somozas (expediente IN407A 24/2012). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Enderezo social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña. Denominación: L. M. T. S., C. T., C. S. lugar de Pereiro. Situación: concello das Somozas. Características técnicas: Liña eléctrica de media tensión subterránea n.° 1, subestación Somozas-CS. Somozas proxectado, a 20 kV, cunha lonxitude de 1,701 Km, coa orixe en cela de liña existente na subestación de As Somozas (Expte.125/06), condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV, 3(1x240 Al), e final en cela de liña no CS. Somozas proxectado. Liña eléctrica de media tensión subterránea n.° 2, Subestación Somozas-CS Somozas proxectado, a 20 kV, cunha lonxitude de 2,953 Km, coa orixe en cela de liña existente na Subestación de As Somozas (Expte.125/06), condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV, 3(1x240 Al), e final en celas de liña no CS Somozas proxectado, coa entrada/saída nos CC. TT. proxectados, n.° 1 e n.° 2. Liña eléctrica de media tensión subterránea CS Somozas proxectado-LMTA existente SOM-802 (Expte.129/96), a 20 kV, cunha lonxitude de 0,083 km, coa orixe en cela de liña telecontrolada no CS Somozas proxectado, condutor tipo RHZ1-2OL-12/20 kV, 3(1x240 AI), e final na LMTA SOM-802, en apoio celosía existente (Expte.129/96). Centros de transformación n.° 1 e n.° 2, cunha potencia de 400 kVA. c/u, e unha relación de transformación de 20.000/400-230 kV. Centro de seccionamento prefabricado lugar de Pereiro, 3L manobra exterior. Concello das Somozas. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, esta Xefatura Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 22 de marzo de 2012. Susana Vázquez Romero Xefa territorial da Coruña