10/07/2012 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente IN407A 47/2012

Visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y de aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que a continuación se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Domicilio social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 – A Coruña. Denominación: Subestación Morás 66 kV – Nueva construcción. Situación: ayuntamiento de Arteixo. Características Técnicas: Subestación eléctrica de relación de transformación 66/15 kV y una potencia instalada de 2x25 MVA ampliable a 3x25 MVA. Alimentación a subestación a tensión de 66 kV de las líneas de Sabón y Eirís. Subestación constituída por un parque intemperie con 2 transformadores de potencia y un edificio prefabricado que albergará las celdas de AT MT, el cuadro de distribución de BT, las baterías de 125 y 48 V (c: c) y los equipos de comunicación y telecontrol. Sistema de 66 kV formado por un conjunto de celdas de AT blindadas encapsuladas, con aislamiento en SF6, con doble juego de barras, que consta con 6 posiciones:. 2 posiciones de línea, 2 posiciones de transformador, 1 posición de medida de tensión de barra y 1 posición de acoplamiento transversal. Con espacio para otras tres posiciones GIS 66 kV. Sistema de 15 kV formado por un conjunto de celdas de M. T. formado por 14 posiciones: 8 celdas barra doble posición de línea, 2 celdas barra doble posición transformador, 1 celda barra doble medida de barras, 1 celda barra doble posición acoplamiento transversal y 2 celdas barra doble posición de servicios auxiliares. Con espacio para otras cuatro posiciones de M. T. Servicios auxiliares constituidos por los siguientes equipos: un cuadro de distribución de B. T., un equipo cargador de batería de 125 V. c. c., un equipo cargador de batería de 48 V. c. c, un armario U. C. I., un equipo de comunicaciones, dos transformadores de servicios auxiliares de 160 kVA y relación de transformación de 15.000/420 V. Cumplidos los trámites ordenados en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (BOE n° 285), del sector eléctrico, y en el título VII, capítulo II del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE n° 310), por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, esta jefatura territorial resuelve: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida instalación, cuyas características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en el mismo y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación. Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. La instalación se ejecutará en un plazo no superior a un año, contado a partir de la fecha de esta resolución. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución; también se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente. A Coruña, 22 de junio de 2012 Susana Vázquez Romero Jefa territorial de A Coruña