30/11/2012 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Información pública. Número de expediente IN408A 2012/021

Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n° 285), do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa da instalación eléctrica que se cita: Solicitante: Autentica Generación Distribuida de Castilla y León, S. L. Domicilio social: Plaza España, 6. San Ildefonso, 40100- Segovia Denominación: Planta de Coxeración con Biomasa Forestal Situación: Parcela 23 y 24 del Parque Empresarial de A Trabe, Cedeira Principais características técnicas: Centro de seccionamento de maniobra exterior en edificio prefabricado en punto de conexión, composto de 3 celas de liña, onde se conectara coa rede de distribución. Línea de alta tensión soterrada a 20 kV, cunha lonxitude de 200 m., con conductor tipo RHZ1-20L 12/20 kV 3x(1 x240 mm2 Al, con orixe no citado centro de seccionamento en punto de conexión, e final no centro de consumo de fabrica de pellets, unha vez entre e saía do Centro de Seccionamento Interior da planta de coxeración. Planta de coxeración a instalar nas parcelas 23 e 24 do Parque Empresarial de A Trabe, no concello de Cedeira, para cubrir as necesidades de calor de fabrica de pellets (obxecto de proxecto independente do mesmo solicitante) a ubicar nas parcelas 21 y 22 do Parque Empresarial de A Trabe, contiguas ás da planta de coxeración, a cal estara composta por: - Turboxerador ORC cun xerador asincrono de potencia nominal 1000 kW, coas súas correspondentes instalacións auxiliares. - Caldeira de aceite térmico de potencia termica total de 5.800 kW, alimentada de biomasa forestal desde un silo de capacidade 250 m3, coas súas correspondentes instalacións auxiliares, así como sistema para evacuación de zinzas e sistema para tratamento de fumes. - Sistema de refrigeración de auga de planta cunha capacidade de 5 MW térmicos. - Centro de xeración en edificio prefabricado, composto por un centro de transformación de potencia 1.600 kVA, con relación de transformación 0,4/15 kV, así como celas de liña, de protección, de medida e transformador. - Centro de consumo da planta de coxeración en edificio prefabricado, composto dun transformador de servicios auxiliares de potencia 400 kVA, con relación de transformación 20/0,4 kV, xunto con celas de liña, de protección, de medida e transformador; así mesmo no mesmo edificio instalarase un centro de seccionamento de manipulación interior da planta de coxeración composto polas seguintes 4 celdas de liña: xeración, consumos auxiliares, saida a punto de conexión, e saída á planta de fabricación de pellets. Centro de consumo da planta de fabricación de pellets composto por un centro de transformación de potencia 1.250 kVA con relación de transformación 0,4/15 kV, así como celas de liña, de protección, de medida e transformador. Aparellaxe eléctrico de protección, sinalización, mando, medida e interconexión á rede de distribución. Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e presentar as súas alegacións nesta xefatura territorial, sita no edificio administrativo de Monelos, s/n, rúa Vicente Ferrer, 2, 2° andar, 15071 A Coruña, no prazo de vinte días, a partir da última publicación. A Coruña, 02 de novembro de 2012 A xefa territorial Susana Vázquez Romero