09/10/2009 | Administración Autonómica
Xunta de Galicia
Consellería de Economía e Industria
Departamento Territorial da Coruña
Expediente número IN407A 235/2009

Resolución do 10 de setembro de 2009, do Departamento Territorial da Consellería de Economía e Industria da Coruña, pola que se autoriza administrativamente e se aproba o proxecto de execución da instalación eléctrica no concello de Teo (expediente IN407A 235/2009). Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e de aprobación do proxecto de execución da instalación eléctrica que a seguir se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Enderezo social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña. Denominación: L. M. T. S., C. T. C., R. B. T. Rarís II. Situación: concello de Teo. Características técnicas: Liña eléctrica de media tensión subterránea, a 20 kV, cunha lonxitude de 0,616 km, coa orixe no paso aéreo-subterráneo proxectado en apoio existente da L. M. T. PAD-801, derivada a C. T. Rarís, condutor tipo RHZ1-20L-12/20 kV 3(1 x240) Al, e final no C. T. C. Rarís II (proxectado). Centro de transformación prefabricado, cunha potencia de 160 kVA e relación de transformación de 20.000/400-230 V. Liña de baixa tensión aérea, cunha lonxitude de 0,567 km, coa orixe nos pasos aéreo-subterráneos proxectados en apoios existentes n.° 1, n.° 22 e n.° 30, condutor RZ. Saídas rede de baixa tensión subterránea, cunha lonxitude de 0,630 km, coa orixe no C. T. C. Rarís II, condutor tipo XZ1. Concello de Teo. Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997, do 27 de novembro (BOE n.° 285), do sector eléctrico, e no título VII, capítulo II, do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE n.° 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este Departamento Territorial resolve: Autorizar e aprobar o proxecto de execución da devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación. Esta autorización outórgase sen prexuízo das concesións e autorizacións que sexan necesarias, de acordo con outras disposicións que resulten aplicables e, en especial, as relativas á ordenación do territorio e ao ambiente. A instalación executarase nun prazo non superior a un ano, contado a partir da data desta resolución. Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente. A Coruña, 10 de setembro de 2009. Tristana Moraleja Gómez Xefa territorial da Coruña Resolución de 10 de septiembre de 2009, del Departamento Territorial de la Consellería de Economía e Industria de A Coruña, por la que autoriza administrativamente y se aprueba el proyecto de ejecución de la instalación eléctrica en el ayuntamiento de Teo (expediente IN407A 23512009). Visto el expediente para otorgamiento de autorización administrativa y de aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que a continuación se cita: Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S. A. Domicilio social: Avda. de Arteixo, 171, 15007 - A Coruña. Denominación: L. M. T. S., C. T. C., R. B. T. Rarís II. Situación: ayuntamiento de Teo. Características técnicas: Línea eléctrica de media tensión subterránea, a 20 kV, con una longitud de 0,616 km., con origen en el paso aéreo-subterráneo proxectado en apoyo existente de la L. M. T. PAD-801, derivada a C. T. Rarís, conductor tipo RHZ1-20L-12/20 kV 3(1x240) Al, y final en el C. T. C. Rarís II (proyectado). Centro de transformación prefabricado, con una potencia de 160 kVA y relación de transformación de 20.000/400-230 V. Línea de baja tensión aérea, con una longitud de 0,567 km, con origen en los pasos aéro-subterráneos proyectados en apoyos existentes n.° 1, n.° 22 y n.° 30, conductor RZ. Salidas red de baja tensión subterránea, con una longitud de 0,630 km, con origen en el C. T. C. Rarís II, conductor tipo XZ1. Ayuntamiento de Teo. Cumplidos los trámites ordenados en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre (BOE n.° 285), del sector eléctrico, y en el título VII, capítulo II, del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (BOE n.° 310), por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, este Departamento Territorial resuelve: Autorizar y aprobar el proyecto de ejecución de la referida instalación, cuyas características se ajustarán en todas sus partes a las que figuran en el mismo y a las condiciones técnicas y de seguridad establecidas en los reglamentos de aplicación. Esta autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente. La instalación se ejecutará en un plazo no superior a un año, contado a partir de la fecha de esta resolución. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el conselleiro de Economía e Industria en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución; también se podrá interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente. A Coruña, 10 de septiembre de 2009. Tristana Moraleja Gómez Jefa territorial de A Coruña