Intervenció d'empreses instal·ladores
Classificació de les instal·lacions
Ampliació, modificació i trasllat d'instal·lacions
Procediment administratiu per a la posada en servei de les instal·lacions i la reparació de dipòsits
Posada en servei d'instal·lacions de classe 1
Posada en servei d'instal·lacions de classe 2.1
Posada en servei d'instal·lacions de classe 2.2 i de classe 3
Instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació en establiments industrials
Reparació de dipòsits d'acer instal·lats
Instal·lació elèctrica de les instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació
Registre d'empreses instal·ladores
Condicions per a la inscripció en el Registre d'empreses instal·ladores
Procediment per a la inscripció i renovació en el Registre d'empreses instal·ladores
Obligacions de les empreses instal·ladores
Obligacions dels titulars de les instal·lacions
Obligacions de caràcter general
Revisions i inspeccions periòdiques
Transmissió i desballestament de les instal·lacions
Funcions i obligacions de les entitats d'inspecció i control (EIC)
Obligació de donar informació als titulars i a les empreses instal·ladores
Obligació de donar informació i trametre dades al Departament d'Indústria, Comerç i Turisme
Tarifes per les actuacions de les entitats d'inspecció i control
Tarifes per a les noves instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació, per les seves ampliacions i per les modificacions importants
Tarifes per les inspeccions periòdiques
Tarifes pel control d'empreses instal·ladores
Documentació a presentar abans de la posada en servei d'una instal·lació petrolífera per a ús propi (classes 2.2 i 3)
Certificat de direcció i acabament d'obra, d'estanquitat i proves
Certificat d'instal·lació sense projecte o memòria
Documentació a presentar per a la reparació de dipòsits instal·lats d'acer.
La Generalitat de Catalunya va fixar la seva política de seguretat de les instal·lacions industrials en la Llei 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions industrials.
Aquesta política es fonamenta en una delimitació clara de la responsabilitat que contreuen les persones i entitats relacionades amb el projecte, l'execució, la direcció d'obra, l'ús, la conservació, la inspecció i el control de les instal·lacions, alhora que permet que l'exercici de la inspecció i el control pugui ser fet tant directament pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme com per mitjà d'entitats concessionàries.
En aquesta Ordre, sense modificar les condicions tècniques que per raons de seguretat són exigibles a aquests tipus d'instal·lacions, es regulen els procediments d'actuació dels diferents agents que intervenen en les instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació, regulades per la ITC MI-IP03, inspirant-se en principis de racionalització administrativa, i es traspassa a les entitats d'inspecció i control l'exercici de les tasques d'inspecció i control corresponents a les esmentades instal·lacions.
En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 12.1.2 de l'Estatut d'autonomia i en exercici de les atribucions que em confereix la Llei 13/1987, de seguretat de les instal·lacions industrials,
Constitueix l'objecte d'aquesta Ordre establir les normes de procediment a les quals s'ha d'adaptar:
a) L'execució i la posada en servei de les instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació.
b) L'actuació de les empreses que instal·len, conserven i reparen les instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació, i la del seu personal, així com la dels titulars d'aquestes instal·lacions.
c) L'actuació de les entitats d'inspecció i control (EIC) concessionàries de la Generalitat amb relació a l'aplicació en el territori de Catalunya de les normes de seguretat aplicables a les instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació.
L'execució de les noves instal·lacions petrolíferes objecte d'aquesta Ordre, de les seves ampliacions, modificacions i reparacions, així com la seva posada en funcionament, no requereix autorització administrativa prèvia.
No obstant això, si d'acord amb el que preveu la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, la instal·lació està ubicada en un establiment industrial que requereix autorització administrativa prèvia per a la seva instal·lació, modificació o trasllat, es requerirà, amb caràcter previ, l'obtenció d'aquesta autorització.
Als efectes d'aquesta Ordre, les instal·lacions es classifiquen en els grups següents:
Aquest grup està constituït per aquelles instal·lacions amb la capacitat total d'emmagatzematge Q (en litres) següent:
a) Emmagatzematge interior: Q < 50
b) Emmagatzematge exterior: Q < 100
a) Emmagatzematge interior: Q 2 1.000
b) Emmagatzematge exterior: Q 2 1.000
a) Emmagatzematge interior: 1.000 < Q 2 2.000
Emmagatzematge exterior: 1.000 < Q 2 2.500
El formen aquelles instal·lacions que tenen la capacitat total d'emmagatzematge (en litres) següent:
a) Emmagatzematge interior: 50 2 Q 2 300
b) Emmagatzematge exterior: 100 2 Q 2 500
a) Emmagatzematge interior: 2.000 < Q 2 3.000
b) Emmagatzematge exterior: 2.500 < Q 2 5.000
a) Emmagatzematge interior: Q > 300
b) Emmagatzematge exterior: Q > 500
a) Emmagatzematge interior: Q > 3.000
b) Emmagatzematge exterior: Q > 5.000
6.1 L'ampliació o la modificació de les instal·lacions existents que alteri les seves característiques essencials es classificarà en alguna de les classes definides a l'article anterior en funció de les característiques de la part d'instal·lació ampliada o modificada.
Malgrat això, si com a conseqüència de la modificació s'alteren els requisits de seguretat o de classificació de la instal·lació existent, els tràmits seran els corresponents al total de la instal·lació un cop modificada.
6.2 El trasllat d'una instal·lació es considera, als efectes de classificació, com una nova instal·lació.
13.1 La instal·lació elèctrica de les instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació que, d'acord amb el Reial decret 1427/1997, de 15 de setembre, que aprova la ITC MI-IP03, només requereixi memòria (classe 2), i que estigui emplaçada en zones o locals amb risc d'incendi o d'explosió, es classificarà, als efectes del que preveu l'Ordre del Departament d'Indústria i Energia de 14 de maig de 1987, de classe B per a potències elèctriques fins a 5 kW, i de classe C per a potències superiors a 5 kW.
13.2 Si la instal·lació petrolífera requereix un projecte (classe 3), aleshores la instal·lació elèctrica corresponent es classificarà en la classe que correspongui d'acord amb el que preveu l'Ordre de 14 de maig de 1987 esmentada.
14.1 Es crea el Registre d'empreses instal·ladores d'instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació, adscrit a la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
14.2 Als efectes d'aquesta Ordre, s'entendrà per empresa instal·ladora d'instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació aquelles que estan inscrites en l'esmentat Registre.
Els requisits necessaris per a la inscripció en el Registre d'empreses instal·ladores d'instal·lacions d'emmagatzematge de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació són els següents:
a) Disposar del personal necessari per a l'exercici de les seves funcions i en un nombre adequat al volum d'activitat que es prevegi desenvolupar.
Les empreses que vulguin realitzar o revisar instal·lacions de classe 3 caldrà que disposin d'un tècnic titulat competent en plantilla.
Les empreses que només vulguin realitzar i revisar instal·lacions de classe 1 o 2, caldrà que com a mínim disposin d'un instal·lador o mantenidor de calefacció i aigua calenta sanitària en plantilla.
b) Disposar dels mitjans materials adequats a la seva activitat.
c) Estar inscrita al Registre d'establiments industrials de Catalunya.
d) Tenir coberta la responsabilitat civil que pugui derivar-se de la seva actuació mitjançant una pòlissa d'assegurança per una garantia proporcional al risc i a la importància de les instal·lacions que prevegi realitzar i conservar, amb un mínim de 100 milions de pessetes per a les empreses que vulguin realitzar i revisar instal·lacions de classe 3 i de 40 milions si ho fan de classe 1 o 2.
Aquestes quantitats s'hauran d'actualitzar anualment, d'acord amb l'índex de preus al consum (IPC).
e) Tenir contractat el control de la seva activitat almenys amb una EIC, concessionària de la Generalitat.
El contracte ha de definir específicament la seva durada.
En cas de tenir contracte amb més d'una EIC, aquest ha de determinar, a priori, la seva aplicació a cada instal·lació, mitjançant la classificació d'aquesta per emplaçament, per tipus o per qualsevol altra característica.
17.1 Les empreses instal·ladores tenen l'obligació de complir de forma permanent les condicions expressades a l'article 15 mentre duri l'exercici de la seva activitat.
17.2 Les empreses instal·ladores són responsables que els equips i elements que instal·lin disposin de les condicions reglamentàries per a la seva instal·lació i funcionament, mitjançant la corresponent homologació, certificació de compliment dels requisits reglamentaris, marcatge de conformitat a les normes, o bé la certificació que la legislació vigent requereixi per a l'equip o element.
17.3 Les empreses instal·ladores controlaran els materials i l'execució dels treballs que portin a terme, realitzaran o faran realitzar les proves exigides i emetran o faran emetre els certificats corresponents.
17.4 Les empreses instal·ladores hauran d'informar, en el cas que així ho sol·liciti l'EIC amb la qual tinguin establert el contracte de supervisió, de les actuacions que hagin de fer en un període determinat, de forma que l'EIC pugui realitzar els controls que s'estableixin en els protocols corresponents.
17.5 De les revisions periòdiques que realitzin, les empreses instal·ladores n'estendran el corresponent certificat, que lliuraran als titulars de les instal·lacions.
19.1 Els titulars de les instal·lacions petrolíferes les han d'utilitzar d'acord amb les normes de bon ús, així com responsabilitzar-se del seu manteniment, conservació i reparació, d'acord amb el que estableixi la legislació vigent.
19.2 Cal que atenguin les instruccions dels inspectors acreditats del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme o de les entitats d'inspecció i control, concessionàries de la Generalitat de Catalunya.
19.3 Els titulars que vulguin executar les seves pròpies instal·lacions s'hauran d'inscriure en el Registre d'empreses instal·ladores i complir els requisits establerts a l'article 15, excepte l'apartat c).
19.4 Els titulars que només vulguin realitzar les revisions periòdiques de les seves pròpies instal·lacions s'hauran d'inscriure en el Registre d'empreses instal·ladores i complir els requisits indicats als apartats a), b) i d) de l'article 15.
19.5 L'usuari o el titular de la instal·lació facilitarà, si escau, els dispositius, els materials i el personal auxiliar que siguin estrictament necessaris per a l'execució de les proves.
20.1 Els titulars de les instal·lacions han de tenir cura que es realitzin les revisions i inspeccions periòdiques que estableix la ITC MI-IP03, així com qualsevol altra disposició que els sigui d'aplicació, i en els terminis que s'hi indiquen.
20.2 Les revisions periòdiques podran ser realitzades per una EIC quan així ho sol·liciti el titular, per una empresa instal·ladora del nivell corresponent a la instal·lació o bé per la mateixa empresa titular de la instal·lació.
En aquest últim cas, cal que l'empresa s'inscrigui en el Registre d'empreses instal·ladores.
20.3 En el cas d'instal·lacions de classe 3, les inspeccions periòdiques seran realitzades per una EIC.
El titular haurà de sol·licitar les inspeccions periòdiques a l'EIC amb dos mesos d'antelació, com a mínim, respecte a la data límit que reglamentàriament estigui establerta.
20.4 En el cas d'instal·lacions existents a l'entrada en vigor de la ITC MI-IP03 que no s'adaptin a les seves prescripcions, els titulars hauran de sol·licitar a una EIC, en el cas instal·lacions de classe 3, i a una empresa instal·ladora, en el cas instal·lacions de classe 2, que realitzi les revisions i inspeccions establertes al capítol 10 de la ITC-MI-IP03 en els terminis indicats a la disposició transitòria primera de la ITC MI-IP03.
20.5 De la darrera prova reglamentària, tant de les instal·lacions com dels recipients que continguin productes petrolífers, i dels justificants de la competència de les persones i les entitats que les hagin realitzat, el titular en conservarà constància escrita a disposició de l'Administració i de l'EIC encarregada del control de la inspecció.
23.1 Les EIC emetran una acta o dictamen de cada una de les inspeccions i controls que realitzin, i trametran còpia al titular de la instal·lació, a l'empresa instal·ladora que hi hagi intervingut i a l'autor del projecte, si s'escau.
23.2 Si com a resultat de les inspeccions i controls detecten deficiències en el projecte o la documentació presentada, o bé en la instal·lació, fixaran un termini per esmenar-les, excepte en els casos en què considerin que hi ha un perill imminent per a les persones, els béns o el medi, en els quals actuaran com s'indica en el punt 3 d'aquest article.
23.3 En aquells casos en què detectin un perill imminent per a les persones, els béns o el medi, ordenaran al responsable de la instal·lació que n'interrompi el funcionament i ho comunicaran immediatament a l'òrgan competent del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, informant de les causes que han determinat la decisió.
La instal·lació no es podrà posar en funcionament sense que el personal tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme o d'una entitat d'inspecció i control hagi comprovat la desaparició de les causes que havien motivat la paralització de la instal·lació.
--1 Els expedients de les instal·lacions d'emmagatzematge de productes petrolífers que estiguin en tràmit de legalització a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre i que es trobin en l'àmbit d'aplicació de la ITC MI-IP03 seran resolts pels òrgans competents del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme.
--2 Regularització d'instal·lacions existents autoritzades o inscrites en el Registre industrial
2.1 Les instal·lacions existents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, així com les que pugin estar en tràmit, que vulguin adaptar-se a les prescripcions establertes en la ITC MI-IP03, requeriran la presentació a una EIC d'un projecte d'adequació fet per un tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent, en el cas d'instal·lacions de la classe 3, d'una memòria descriptiva feta per l'empresa instal·ladora si les instal·lacions són de la classe 2.2, o d'un certificat emès per una empresa instal·ladora si les instal·lacions són de classe 2.1, tot d'acord amb el contingut de la disposició transitòria 1 de l'esmentada ITC MI-IP03, i en els terminis legalment establerts.
2.2 Les instal·lacions existents que no s'hagin adaptat a l'anterior ITC MI-IP03 aprovada pel Reial decret 1427/1997 hauran de realitzar la primera revisió o inspecció periòdica en els terminis indicats a la disposició transitòria 1 del Reial decret 1523/1999.
Aquestes revisions o inspeccions seran realitzades d'acord amb les exigències del reglament segons el qual van ser instal·lades.
3.1 Si el titular de la instal·lació no té el certificat del fabricant del dipòsit, la regularització es farà d'acord amb el que preveuen els articles 8 i 9 d'aquesta Ordre, amb excepció de la presentació del certificat del fabricant, el qual serà substituït per un certificat que acrediti que el dipòsit ha passat amb resultat favorable la inspecció prevista a la ITC MI-IP03.
Una empresa instal·ladora, en cas de dipòsits no enterrats, o enterrats amb sistema de detecció de fuites.
Una entitat d'inspecció i control (EIC), en cas de dipòsits enterrats sense sistema de detecció de fuites.
3.2 Si el titular de la instal·lació té el certificat del fabricant del dipòsit, la regularització es farà d'acord amb el que preveuen els articles 8 i 9 d'aquesta Ordre.
En el cas, però, de dipòsits enterrats sense sistema de detecció de fuites, caldrà, a més del certificat del fabricant, un certificat emès per una EIC que acrediti que el dipòsit ha passat amb resultat favorable la inspecció prevista a la ITC MI-IP03.
--4 Les empreses instal·ladores que ja estiguin inscrites d'acord amb el que preveu l'article 4 del Reial Decret 2085/1994, de 20 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions petrolíferes, per tal de poder seguir exercint la seva activitat hauran de presentar, en el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, la justificació d'haver subscrit un contracte amb una EIC, per al control de la seva activitat.
--1 Es faculta la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial per dictar les instruccions necessàries per al desplegament i l'execució d'aquesta Ordre, així com per a la modificació dels documents normalitzats que figuren als annexos.
--2 Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la data de publicació en el DOGC.
Fotocòpia del DNI de la persona física signant de la sol·licitud i del NIF del titular (persona física o jurídica) de la instal·lació.
Croquis de l'emplaçament geogràfic de la instal·lació.
Projecte signat per un tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (2) (per a instal·lacions de classe 3)
Memòria descriptiva de la instal·lació (per a instal·lacions de classe 2.2).
Certificat de direcció i acabament d'obra, d'estanquitat i proves (3) (vegeu annex 2).
Certificat de fabricació i acta de proves dels dipòsits o recipients (vegeu annex 3).
Documentació justificativa del compliment d'altres disposicions reglamentàries que afectin la instal·lació.
Fotocòpia de la inscripció de la instal·lació existent, quan es tracti d'una ampliació o d'una modificació o d'un canvi de nom (4).
Certificat d'empresa instal·ladora de sistemes contra incendis, quan sigui procedent.
(1) Cada carpeta contindrà la documentació corresponent a una instal·lació petrolífera, entenent aquesta com el conjunt d'instal·lacions (emmagatzematge, instal·lacions de càrrega i descàrrega, manutenció i transvasament de productes, així com les instal·lacions de subministrament per canonada per al consum individualitzat de calefacció i aigua calenta sanitària) que contenen o poden contenir productes petrolífers dins una àrea delimitada.
(2) El projecte constarà dels documents indicats al capítol VIII de l'ITC MI-IP03.
(3) El certificat de direcció i acabament d'obra i les proves d'estanquitat es realitzaran sota la responsabilitat de l'empresa instal·ladora per a les instal·lacions de classe 2.2, i sota la del tècnic competent director d'obra en les de classe 3.
(4) En el cas de tractar-se de l'ampliació o modificació d'una instal·lació existent, la documentació a presentar que s'indica en l'annex 1 fa referència únicament a la part ampliada o modificada del conjunt de la instal·lació de què forma part i a més a més caldrà aportar l'acta de posada en servei de la instal·lació inicial i, si s'escau, de la darrera revisió periòdica o inspecció periòdica vigents.
En el cas de tractar-se d'un canvi de nom, cal aportar l'acta de la inscripció inicial i la justificació del canvi de nom (document notarial o document privat signat per ambdues parts i amb les signatures reconegudes per una entitat bancària).
Si la instal·lació es troba en un establiment industrial, és necessari únicament justificar que s'ha fet el canvi de titularitat en el Registre d'establiments industrials de Catalunya (REIC).
Empresa instal·ladora (1) i (2):
Han estat realitzades amb resultat satisfactori les proves i comprovacions de bon funcionament i compliment de les condicions de seguretat exigides per la ITC-MI-IP03 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes.
(1) o Tècnic titular, director d'obra del col·legi oficial (col·legi) amb el núm. (núm.).
(2) o Responsable tècnic de l'empresa instal·ladora.
Certifica que la instal·lació esmentada s'ha dut a terme d'acord amb els reglaments i les disposicions vigents que l'afecten, i especialment amb la ITC MI-IP03 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes, i que s'adapta, essencialment, a la documentació presentada.
(1) en cas d'instal·lacions de classe 3 (projecte)
(2) en cas d'instal·lacions de classe 2.2 (memòria)
El certificat anirà sempre signat per l'empresa instal·ladora i en cas d'instal·lacions de classe 3 (projecte), a més a més, pel tècnic titular competent.
3.1 Certificat de fabricació de dipòsits
El senyor/La senyora (nom del fabricant o tècnic responsable de la fabricació), com a (càrrec) de l'empresa (nom de l'empresa), inscrita al Registre d'establiments industrials de Catalunya amb el número (núm.) i amb domicili social a (domicili),
Que s'ha construït en els seus tallers emplaçats a (adreça del lloc on s'ha acabat el muntatge, taller del fabricant o lloc d'emplaçament de la instal·lació) un recipient amb les característiques descrites tot seguit:
Pressió de disseny en bar (pressió).
Nivell màxim d'emplenament (nivell màxim).
Doble paret amb detecció de fuita
Característiques de l'emplaçament previst (de superfície, enterrat, semisoterrat) (característiques).
* Quan l'espai disponible no sigui suficient per a la descripció del recipient, es completarà en un document a part que s'adjuntarà a la certificació.
Aquesta circumstància es farà constar en l'apartat "tipus de recipient".
Amb marca (nom) i núm. de fabricació (núm.).
Que aquest recipient, quant al disseny, els materials emprats, el mètode de fabricació i els assaigs realitzats, s'ajusta al:
o Projecte redactat per (nom i cognom) (1) i visat pel Col·legi Oficial de (el que correspongui) (vegeu nota 1).
(Signatura del responsable de la fabricació)
En el cas d'absència de normes es podrà redactar un projecte que haurà de justificar com a mínim allò que s'indica al capítol II de la ITC MI-IP03.
3.2 Acta de prova de construcció
Es certifica que el recipient ressenyat ha estat examinat visualment i dimensionalment, que s'ha confeccionat el dossier de qualitat corresponent, on consta el resultat favorable dels controls i les proves realitzades durant la fabricació i que s'ha realitzat la prova d'estanquitat amb resultat favorable, sota la supervisió de (nom i cognoms), el qual pertany a l'entitat (nom de l'entitat).
Pressió de la prova en bar: (pressió)
Fluid emprat en la prova: (tipus de fluid)
Al recipient se li ha col·locat la placa de característiques gravades amb el número de fabricació a dalt indicat i la data de la prova final d'estanquitat.
**a) instal·lacions industrials fixes
**b) recipients mòbils per a ús industrial
**c) calefacció, climatització, i ACS
**f) maquinària que no sigui vehicle
Característiques de la instal·lació:
Cabuda unitària del dipòsit: (litres).
Cabuda total de la instal·lació: (litres).
Material de construcció del dipòsit: (material).
Fabricant del dipòsit: (fabricant).
Dipòsits de doble paret: o No o Sí
Dipòsit amb certificat del fabricant o Dipòsit existent amb certificat de l'instal·lador o EIC o
Disposició dels dipòsits fixos:
Instal·lació de subministrament a motors tèrmics:
Instal·lació en dipòsits mòbils:
o Han estat realitzades amb resultat satisfactori les proves i les comprovacions de bon funcionament i compliment de les condicions de seguretat exigides per la ITC-MI-IP03 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes.
El senyor/La senyora (nom i cognoms), com a responsable tècnic de l'empresa instal·ladora a dalt indicada,
a) o que la instal·lació esmentada s'ha realitzat d'acord amb els reglaments i les disposicions vigents que l'afecten, i especialment amb la ITC MI-IP03 del Reglament d'instal·lacions petrolíferes.
b) o que la carpeta de baixa tensió corresponent a la instal·lació elèctrica de la instal·lació esmentada ha estat presentada a l'EIC.
(Segell de l'empresa i signatura del responsable tècnic)
(1) Sempre caldrà marcar el requadre a i el b en els casos en què s'escaigui (per exemple, en instal·lacions de subministrament a motors i en instal·lacions en interior d'edificis).
(2) En el cas d'instal·lacions existents de dipòsits enterrats sense sistema de detecció de fuites cal indicar el paràgraf previst a la disposició transitòria 3 de l'Ordre de 20.11.1998.
Fotocopia del DNI de la persona física signant de la sol·licitud i del NIF del titular de la instal·lació.
Projecte genèric de reparació signat per tècnic titulat competent i visat pel col·legi oficial corresponent (en el cas que l'EIC ja disposi del projecte genèric no caldrà tornar a presentar-lo).
Fotocopia de la inscripció de la instal·lació existent.
Certificat de la correcta realització de la reparació signat per tècnic competent (vegeu annex 6).
Acta de prova d'estanquitat certificada per l'Entitat d'Inspecció i Control concessionària (vegeu annex 6).
El senyor/la senyora (nom del tècnic/a responsable de la reparació) inscrit al col·legi oficial (nom del col·legi), amb el número (núm.)
Que el dipòsit que s'identifica a continuació:
Classe d'indústria o activitat: (tipus d'activitat).
Localitat: (localitat d'ubicació del dipòsit).
Fabricant: (fabricant del dipòsit).
Núm. de fabricació: (núm. de fabricació de dipòsit).
Fluids a contenir: (tipus de fluid que conté el dipòsit).
Volum en m3: (volum del dipòsit).
Ha estat reparat d'acord amb el projecte genèric redactat per (nom del tècnic/a), visat amb el núm. (número) i presentat a l'EIC (nom de l'EIC) amb data (data de presentació), i que manté les condicions de disseny i de seguretat originals.
(Signatura i segell del tècnic)
6.2 Acta d'inspecció i proves de dipòsits reparats
El senyor/La senyora (nom del tècnic), com a inspector de l'EIC (EIC), certifica que l'aparell reparat ha estat examinat, que no s'hi han trobat defectes que afectin la seva seguretat i que ha estat sotmès als següents assaigs:
que garanteix l'absència de fuites superiors a les admeses a l'ITC MI-IP03, en les condicions normals de funcionament de la instal·lació reparada.
(Nom i signatura de l'inspector)