Câu hỏi: Khi thiết kế xây dựng nhà hát cần đáp ứng những yêu cầu gì về an toàn phòng chống cháy? Nhà hát từ bao nhiêu ghế ngồi thì phải có màn ngăn cháy?

Tại Mục 8 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9369 : 2012 quy định về những yêu cầu đối với an toàn phòng chống cháy khi thiết kế nhà hát cụ thể như sau:
(1) Yêu cầu chung:
- Toàn bộ thiết kế kết cấu, vật liệu trong nhà hát - phòng khán giả và thiết bị báo cháy, thiết bị chữa cháy... phải tuân theo các quy định về an toàn cháy cho nhà và công trình [2] và TCVN 2622 : 1995.
- Tại các vị trí giao nhau giữa các bộ phận ngăn cháy với các kết cấu bao che phải có các giải pháp bảo đảm không để cháy lan truyền qua các bộ phận ngăn cháy này;
- Các tường ngăn cháy, dùng để phân chia thành các khoang ngăn cháy, phải được bố trí theo chiều cao công trình và phải bảo đảm không để cháy lan truyền từ phía nguồn cháy vào khoang ngăn cháy liền kề.
(2) Màn ngăn cháy
- Nhà hát có phòng khán giả cỡ B trở lên (Từ 801 ghế ngồi trở lên) phải có màn ngăn cháy ở vị trí tiền đài;
- Nhà hát có phòng khán giả ngoại cỡ (1 500 ghế trở lên) phải có màn ngăn cháy ở vị trí tiền đài và các vị trí có thể tập trung đông người khác như sảnh nghỉ, căn tin, phòng khiêu vũ.
(3) Nguyên tắc thiết kế thoát người
a) Số lượng người phải thoát:
- Cho phần khán giả: 100 % số ghế khán giả.
- Cho phần sân khấu với diện tích sàn sân khấu: 2 m2/ người.
b) Trong giai đoạn thiết kế cơ sở (dự án đầu tư xây dựng) tiêu chuẩn tính toán cho 100 khán giả là 120 cm cửa thoát. Số lẻ tới 50 khán giả tính thêm 60 cm, số lẻ từ 50 khán giả tới 100 khán giả tính thêm 120 cm. Số cửa thoát phải áp dụng cho từng khu vực thoát người trên nguyên tắc chạy rời xa phía sân khấu tới cửa gần nhất.
c) Thời gian thoát người chậm nhất cho phép:
- Thoát ra khỏi sân khấu: 1,5 min;
- Thoát ra khỏi phòng khán giả: 2 min;
- Thoát ra khỏi công trình nhà hát: 6 min.
(4) Tính toán thời gian chạy thoát theo các điều kiện sau:
- Tốc độ dòng người giữa hai hàng ghế: 16 m/min;
- Tốc độ dòng người theo phương ngang trong phòng khán giả sau khi ra khỏi hàng ghế: 16 m/min;
- Tốc độ dòng người theo cầu thang: 10 m/min;
CHÚ THÍCH: Chiều dài cầu thang, kể cả chiếu nghỉ tính bằng 2,5 lần chiều cao cầu thang.
- Tốc độ dòng người sau khi đã ra khỏi phòng khán giả: 24 m/min;
- Khả năng lọt người tối đa qua cửa hoặc lối đi rộng từ 150 cm trở xuống: 50 người/min;
- Khả năng lọt người tối đa qua cửa hoặc lối đi rộng trên 150 cm: 60 người/min;
CHÚ THÍCH: Đối với nhà hát - phòng khán giả dành riêng cho trẻ em hoặc nhà hát ở khu vực tính toán động đất tới cấp VII trở lên phải giảm 20 % thời gian thoát người chậm nhất cho phép.
- Từ sân khấu hoặc từ mỗi khu vực khán giả phải có ít nhất 2 lối thoát, 2 cửa, 2 cầu thang;
- Các thang máy, thang tải động, các cửa thường xuyên khóa không được tính toán như lối thoát người.
Như vậy, khi thiết kế nhà hát thì cần phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn phòng chống cháy theo như quy định nêu trên. Đồng thời, cũng tại quy định này thì đối với nhà hát có phòng khán giả từ cỡ B trở lên (tức là từ 801 ghế ngồi trở lên) thì phải có màn ngăn cháy ở vị trí tiền đài. Riêng với phòng khán giả ngoại cỡ (trên 1 500 ghế) thì phải có màn ngăn cháy ở vị trí tiền đài và cả các vị trí có thể tập trung đông người khác như sảnh nghỉ, căn tin, phòng khiêu vũ bạn nhé.

Từ khóa: Nhà hát
Ngày đăng: 24/06/2022