Câu hỏi: Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13724-2:2023 IEC 61439-2:2020 về đặc tính giao diện của cụm đóng cắt và điều khiển nguồn điện lực?

Tại Mục 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13724-2:2023 IEC 61439-2:2020 về đặc tính giao diện của cụm đóng cắt và điều khiển nguồn điện lực như sau:
Áp dụng Điều 5 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13724-1:2023 (IEC 61439-1:2020), ngoài ra:
(1) Quy định chung
Thay thế:
- Đặc tính của cụm lắp ráp PSC phải đảm bảo tính tương thích với các thông số đặc trưng của mạch điện mà nó nối đến và các điều kiện lắp đặt, và phải được nhà chế tạo cụm lắp ráp PSC công bố bằng cách sử dụng các tiêu chí xác định trong 5.2 đến 5.6 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13724-1:2023 (IEC 61439-1:2020), như được sửa đổi trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13724-2:2023 IEC 61439-2:2020.
- Quy định kỹ thuật được nêu chi tiết trong Phụ lục AA được thiết kế để giúp người sử dụng và nhà chế tạo cụm lắp ráp PSC đáp ứng được mục tiêu này, trong đó người sử dụng
+ chọn sản phẩm từ catalo mà đặc tính của sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ và chọn các yêu cầu của tiêu chuẩn này; và/hoặc
+ ký kết thoả thuận cụ thể với nhà chế tạo.
CHÚ THÍCH: Phụ lục AA cũng liên quan đến các nội dung trong Điều 6 và Điều 7.
Trong một số trường hợp, thông tin được cung cấp bởi nhà chế tạo cũng có thể thay cho thoả thuận.
(2) Dòng điện danh định nhóm của mạch điện chính (lng)
Bổ sung:
Đối với các thông tin thêm về mang tải dự kiến của các mạch điện đầu ra, xem 5.4.
(3) Hệ số đa dạng danh định (RDF)
Bổ sung:
- Khi không có thoả thuận giữa nhà chế tạo và người sử dụng liên quan đến các dòng điện tải thực, tải giả định của các mạch điện đầu ra của cụm lắp ráp hoặc nhóm các mạch điện đầu ra có thể dựa trên các giá trị cho trong Bảng 101.
- Đối với động cơ hoặc mạch cơ cấu chấp hành điện, dòng điện tải giả định là dòng điện danh định của động cơ nhân với hệ số tải cho trong Bảng 101. Nếu chỉ cung cấp điện áp danh định và công suất danh định của động cơ thì dòng điện danh định của động cơ có thể được lấy từ IEC 60947-4-1:2018, Phụ lục G.
- Đối với tất cả các mạch phân phối và mạch điện cuối khác, giả thiết dòng điện tải là dòng điện danh định của thiết bị bảo vệ, In, được yêu cầu bởi người sử dụng, nhân với hệ số tải cho trong Bảng 101.
(4) Các đặc tính khác
Thay điểm f):
(f) cấp bảo vệ chống tiếp xúc với các phần mang điện nguy hiểm, sự thâm nhập của vật rắn bên ngoài và nước, mã IP (xem 8.2.2 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13724-1:2023 (IEC 61439-1:2020)), kể cả cấp bảo vệ đối với các vị trí phân biệt bất kỳ của các phần tháo ra được hoặc rút ra được;
Thay điểm g):
(g) được thiết kế để sử dụng bởi người có kỹ năng về điện, người có đủ năng lực hoặc người được huấn luyện (xem 3.7.13, 3.7.14 và 3.7.15 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13724-1:2023 (lEC 61439-1:2020));
Thay điểm I):
(I) kiểu kết cấu - các bộ phận cố định, tháo ra được hoặc rút ra được (xem 8.5.1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13724-1:2023 (IEC 61439-1:2020) và 8.5.2);
Bổ sung:
+ dạng phân cách bên trong và cấp bảo vệ kết hợp, mã IP (xem 8.101);
+ kiểu mối nối điện của khối chức năng (xem 8.5.101);
+ hướng lắp đặt (nằm ngang, thẳng đứng, v.v.), nếu cụm lắp ráp có thể lắp theo các hướng khác ngoài hướng thẳng đứng.
https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/phapluat/2022-2/NDBT/tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-13727-2-2023-iec-61439-2-2020.jpg
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13724-2:2023 IEC 61439-2:2020 về đặc tính giao diện của cụm đóng cắt và điều khiển nguồn điện lực? (Hình ảnh Internet)

Từ khóa: Tiêu chuẩn Việt Nam, Cụm đóng cắt
Ngày đăng: 11/11/2024