ประกาศกระทรวงพลังงานประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องระบบดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมัน และถังเก็บน้ำมันขนาดเล็กไว้ในอาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๒) (ฉ) แห่งกฎกระทรวงคลังน้ำมัน พ.ศ.๒๕๕๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑[๑] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ ๒ ในประกาศนี้ระบบดับเพลิงแบบน้ำผสมโฟม (foam-water fire protection systems) หมายความว่าระบบดับเพลิงที่สามารถใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันโดยระบบจะทำการผสมระหว่างน้ำและโฟมเข้มข้นเป็นสารละลายโฟมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หมายความว่าระบบที่มีเครื่องตรวจจับควันหรือความร้อนหรือเปลวไฟที่ทำงานโดยอัตโนมัติและมีอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบกดหรือดึงเพื่อให้สัญญาณเตือนภัยส่วนที่ ๑อาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง ข้อ ๓ อาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิงต้องติดตั้งระบบดับเพลิงแบบน้ำผสมโฟมและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ข้อ ๔ ระบบดับเพลิงแบบน้ำผสมโฟมต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) โฟมเข้มข้นสำหรับใช้ในระบบดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ใช้ดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมันได้ซึ่งต้องคำนวณให้เพียงพอ(๒) โฟมเข้มข้นเมื่อผสมเป็นสารละลายโฟมแล้วต้องสามารถฉีดด้วยแรงดันคงที่ได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๕ นาทีและเพียงพอสำหรับหัวกระจายน้ำดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๔ หัว(๓) ต้องมีแหล่งน้ำหรือที่เก็บน้ำสำหรับระบบดับเพลิงโดยมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่าปริมาณการใช้น้ำสูงสุดตาม (๒) อยู่ตลอดเวลา(๔) หัวกระจายน้ำดับเพลิงต้องเป็นชนิดที่ใช้สำหรับระบบดับเพลิงแบบน้ำผสมโฟมโดยเฉพาะข้อ ๕ การติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงตามข้อ๔ (๔) ให้ติดตั้งไว้บนเพดาน (ceiling sprinklers) โดยการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 30 flammable and combustible liquids code และการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 13 standard for the installation of sprinkler systems และให้มีพื้นที่ป้องกันต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิงดังนี้(๑) ไม่เกิน ๙.๓ ตารางเมตร (๑๐๐ ตารางฟุต) ต่อหัวสำหรับการเก็บผลิตภัณฑ์ชนิดไวไฟปานกลาง และชนิดไวไฟน้อยที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน ๙๓องศาเซลเซียส(๒) ไม่เกิน ๑๑.๑ ตารางเมตร (๑๒๐ ตารางฟุต) ต่อหัวสำหรับการเก็บผลิตภัณฑ์ชนิดไวไฟน้อยที่มีจุดวาบไฟเกิน ๙๓ องศาเซลเซียสขึ้นไป(๓) กรณีเก็บผลิตภัณฑ์รวมกัน ให้ติดตั้งตามหลักเกณฑ์ (๑)ข้อ ๖ การติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณที่เก็บน้ำมัน และมีระบบไฟฟ้าสำรองที่จ่ายไฟฟ้าให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า๒ ชั่วโมงการออกแบบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนที่ ๒การตั้งกระป๋องน้ำมันถังน้ำมัน และถังเก็บน้ำมันขนาดเล็กไว้ในอาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง ข้อ ๗ การตั้งกระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมันและถังเก็บน้ำมันขนาดเล็กในอาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้(๑) การตั้งบนชั้นวางผลิตภัณฑ์ (rack) ให้ตั้งได้โดยไม่จำกัดปริมาณน้ำมันรวม(ก) กรณีเป็นภาชนะเหล็ก ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางดังต่อไปนี้ลักษณะของภาชนะภาชนะบรรจุน้ำมันชนิดน้ำมันความสูงของการตั้ง(เมตร)ชนิดไม่มีที่ระบายแรงดันกระป๋องน้ำมันถังน้ำมันชนิดไวไฟปานกลาง และชนิดไวไฟน้อยที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน ๙๓ องศาเซลเซียสไม่เกิน๗.๕ (๒๕ ฟุต)ชนิดไวไฟน้อยที่มีจุดวาบไฟเกิน ๙๓องศาเซลเซียสขึ้นไปไม่เกิน๑๒ (๔๐ ฟุต)ชนิดมีที่ระบายแรงดันกระป๋องน้ำมันถังน้ำมันถังเก็บน้ำมันขนาดเล็กชนิดไวไฟปานกลาง และชนิดไวไฟน้อยที่มีจุดวาบไฟไม่เกิน ๙๓ องศาเซลเซียสไม่เกิน๗.๕ (๒๕ ฟุต)กระป๋องน้ำมันถังน้ำมันชนิดไวไฟน้อยที่มีจุดวาบไฟเกิน ๙๓องศาเซลเซียสขึ้นไปไม่เกิน๑๒ (๔๐ ฟุต)(ข) กรณีเป็นภาชนะพลาสติก ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางดังต่อไปนี้ภาชนะบรรจุน้ำมันชนิดน้ำมันความสูงของการตั้ง(เมตร)กระป๋องน้ำมัน(กรณีบรรจุรวมอยู่ในกล่อง)ชนิดไวไฟปานกลางชนิดไวไฟน้อยไม่จำกัดถังน้ำมันถังเก็บน้ำมันขนาดเล็กไม่เกิน๗.๕ (๒๕ ฟุต)๒) การตั้งบนแท่นวางผลิตภัณฑ์ (pallet) ให้ตั้งได้โดยไม่จำกัดปริมาณน้ำมันรวม(ก) กรณีเป็นภาชนะเหล็ก ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางดังต่อไปนี้ลักษณะของภาชนะภาชนะบรรจุน้ำมันชนิดน้ำมันความสูงของการตั้ง(เมตร)ชนิดไม่มีที่ระบายแรงดันกระป๋องน้ำมัน(กรณีบรรจุรวมอยู่ในกล่อง)ชนิดไวไฟปานกลางชนิดไวไฟน้อยไม่เกิน๓.๓ (๑๑ ฟุต)กระป๋องน้ำมัน(กรณีไม่บรรจุรวมอยู่ในกล่อง)ไม่เกิน๓.๖ (๑๒ ฟุต)ถังน้ำมันไม่เกิน๑.๕ (๕ ฟุต)ชนิดมีที่ระบายแรงดันถังน้ำมันซ้อน ๒ ชั้นไม่เกิน ๑.๙๕ (๖.๕ ฟุต)ซ้อน ๓ ชั้นไม่เกิน ๓ (๑๐ ฟุต)ซ้อน ๔ ชั้นไม่เกิน ๔.๑๓ (๑๓.๗๕ฟุต)ถังเก็บน้ำมันขนาดเล็กซ้อนได้ไม่เกิน ๒ ชั้น(ข) กรณีเป็นภาชนะพลาสติก ให้ตั้งได้โดยมีปริมาณรวมไม่เกิน ๓,๐๐๐ ลิตร (๗๙๓ แกลลอน) ต่อแท่น ซ้อนได้ไม่เกินสองแท่นประกาศณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ณรงค์ชัยอัครเศรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานปริยานุช/ผู้จัดทำ๓ พฤศจิกายน๒๕๕๗กฤษดายุทธ/ผู้ตรวจ๓ พฤศจิกายน๒๕๕๗[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง/หน้า ๒๒/๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗