ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่๓๕๓๔ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ.๒๕๑๑เรื่องแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปา(แก้ไขครั้งที่ ๑) โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดัน สำหรับงานประปา มาตรฐานเลขที่ มอก. 1483-2540อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปา มาตรฐานเลขที่ มอก. 1483-2540ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๓๔๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ดังต่อไปนี้๑. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ มอก. 1483-2540 เป็น มอก.1483-2549๒. ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน๒.บทนิยาม๒.๑ ท่อไฟเบอร์กลาสส์ หมายถึงท่อที่ทำจากเทอร์โมเซตติงเรซินเสริมแรงด้วยใยแก้วและอาจมีตัวเติมที่เป็นเม็ดหรือแผ่น ผงสี หรือสีย้อมผสมและอาจมีเรซินเคลือบผิวภายนอกและ/หรือภายใน ทำโดยการพันเส้นใย (filament winding) หรือการหล่อเหวี่ยง (centrifugalcasting)๒.๒ ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดันสำหรับงานประปาหมายถึง ท่อไฟเบอร์กลาสส์ ที่รับแรงดันน้ำได้ตามที่กำหนดและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะใช้สำหรับงานประปาซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้ จะเรียกว่า ท่อ๒.๓ การพันเส้นใย หมายถึง กระบวนการทำท่อไฟเบอร์กลาสส์โดยการพันใยแก้วและเคลือบด้วยเทอร์โมเซตติงเรซินอย่างต่อเนื่องลงบนผิวภายนอกของแบบภายใต้การควบคุมแรงดึง และความร้อนกำหนดขนาดระบุตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อซึ่งหาได้จากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแบบและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อหาได้จากปริมาณวัสดุที่ใช้พันลงบนแบบ๒.๔ การหล่อเหวี่ยง หมายถึง กระบวนการทำท่อไฟเบอร์กลาสส์โดยการใส่เทอร์โมเซตติงเรซินและใยแก้วเข้าไปในแบบที่หมุนเหวี่ยงและให้ความร้อนกำหนดขนาดระบุตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อซึ่งหาได้จากเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของแบบและเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อหาได้จากปริมาณวัสดุที่ใส่เข้าไปในแบบ๒.๕ ความดันใช้งาน (workingpressure) หมายถึงความดันสูงสุดที่กำหนดให้สำหรับใช้งานได้ติดต่อกันเวลานาน๒.๖ ความผิดรูป (deflectionor deformation) หมายถึงอัตราส่วนระหว่างการลดลงของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเดิมคิดเป็นร้อยละของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเดิม๒.๗ ความแข็งตึง (stiffness)หมายถึงค่าแรงกดที่คำนวณจากแรงกดต่อหนึ่งหน่วยความยาวหารด้วยความเปลี่ยนแปลงของเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตามทิศทางของแรงกดของความผิดรูปที่กำหนด๓. ให้ยกเลิกความในข้อ ๔.๑และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน๔.๑ ขนาดระบุ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน๔.๑.๑ ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนให้เป็นไปตามตารางที่ ๒.๑ การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ ๙.๑.๑ตารางที่๒.๑ ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน(ข้อ๔.๑.๑)หน่วยเป็นมิลลิเมตรขนาดระบุเส้นผ่านศูนย์กลางในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนต่ำสุดสูงสุด๕๐๔๘๕๒± ๑.๕๘๐๗๘๘๒± ๑.๕๑๐๐๙๗๑๐๓± ๑.๕๑๕๐๑๔๗๑๕๓± ๑.๕๒๐๐๑๙๖๒๐๔± ๑.๕๒๕๐๒๔๖๒๕๕± ๑.๕๓๐๐๒๙๖๓๐๖± ๑.๘๔๐๐๓๙๖๔๐๘± ๒.๔๕๐๐๔๙๖๕๑๐± ๓.๐๖๐๐๕๙๕๖๑๒± ๓.๖ตารางที่ ๒.๒ ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (ต่อ)หน่วยเป็นมิลลิเมตรขนาดระบุเส้นผ่านศูนย์กลางในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนต่ำสุดสูงสุด๗๐๐๖๙๕๗๑๔± ๔.๒๘๐๐๗๙๕๘๑๖± ๔.๒๙๐๐๘๙๕๙๑๘± ๔.๒๑ ๐๐๐๙๙๕๑ ๐๒๐± ๔.๒๑ ๒๐๐๑ ๑๙๕๑ ๒๒๐± ๕.๐๑ ๔๐๐๑ ๓๙๕๑ ๔๒๐± ๕.๐๑ ๕๐๐๑ ๔๙๕๑ ๕๒๐± ๕.๐๑ ๖๐๐๑ ๕๙๕๑ ๖๒๐± ๕.๐๑ ๘๐๐๑ ๗๙๕๑ ๘๒๐± ๕.๐๒ ๐๐๐๑ ๙๙๕๒ ๐๒๐± ๕.๐๒ ๒๐๐๒ ๑๙๕๒ ๒๒๐± ๕.๐๒ ๔๐๐๒ ๓๙๕๒ ๔๒๐± ๖.๐๒ ๖๐๐๒ ๕๙๕๒ ๖๒๐± ๖.๐๒ ๘๐๐๒ ๗๙๕๒ ๘๒๐± ๖.๐๓ ๐๐๐๒ ๙๙๕๓ ๐๒๐± ๖.๐๓ ๒๐๐๓ ๑๙๕๓ ๒๒๐± ๖.๐๓ ๖๐๐๓ ๕๙๕๓ ๖๒๐± ๗.๐หมายเหตุ ท่อที่นำไปใช้งานใต้ดิน ให้คำนึงถึงวิธีการสำหรับซ่อมแซมที่เหมาะสมกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเมื่อท่อเกิดความเสียหายต่อการใช้งาน๔.๑.๒ ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนให้เป็นไปตามตาราง ที่ ๒.๒การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ๙.๑.๑ตารางที่๒.๒ ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน(ข้อ๔.๑.๒)หน่วยเป็นมิลลิเมตรขนาดระบุเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน๕๐๕๕± ๑.๖- ๒.๐๘๐๘๖± ๑.๗- ๒.๐๑๐๐๑๐๖± ๑.๘- ๒.๐๑๕๐๑๕๗± ๑.๙- ๒.๐๒๐๐๒๐๘± ๒.๐- ๒.๐๒๕๐๒๕๙± ๒.๑- ๒.๐๓๐๐๓๑๐± ๒.๓- ๒.๐๔๐๐๔๑๒± ๒.๕- ๒.๐๕๐๐๕๑๔± ๒.๘- ๒.๐๖๐๐๖๑๖± ๓.๐- ๒.๐๗๐๐๗๑๘± ๓.๓- ๒.๐๘๐๐๘๒๐± ๓.๕- ๒.๐๙๐๐๙๒๒± ๓.๘- ๒.๐๑ ๐๐๐๑ ๐๒๔± ๔.๐- ๒.๐๑ ๒๐๐๑ ๒๒๘± ๔.๕- ๒.๐๑ ๔๐๐๑ ๔๓๒± ๕.๐- ๒.๐๑ ๕๐๐๑ ๕๓๔± ๕.๐- ๒.๐๑ ๖๐๐๑ ๖๓๘± ๕.๕- ๒.๐๑ ๘๐๐๑ ๘๔๐± ๖.๐- ๒.๐๒ ๐๐๐๒ ๐๔๔± ๖.๕- ๒.๐๒ ๒๐๐๒ ๒๔๘± ๗.๐- ๒.๐๒ ๔๐๐๒ ๔๕๒± ๗.๕- ๒.๐๒ ๖๐๐๒ ๖๕๖± ๘.๐- ๒.๐๒ ๘๐๐๒ ๘๖๐± ๘.๕- ๒.๐๓ ๐๐๐๓ ๐๖๔± ๙.๐- ๒.๐๓ ๒๐๐๓ ๒๖๘± ๑๐.๐- ๒.๐๓ ๖๐๐๓ ๖๗๘± ๑๐.๕- ๒.๐๔. ให้ยกเลิกความในข้อ ๖.๒และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน๖.๒ ผลที่เกิดขึ้นกับน้ำเมื่อทดสอบตาม มอก. 982แล้ว กลิ่น รส และสีของน้ำ ต้องไม่เปลี่ยนไป และปริมาณของสารที่สกัดได้ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ ๓ตารางที่๓ ปริมาณสารที่สกัดได้(ข้อ๖.๒)สารที่สกัดได้ปริมาณมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เดซิมตรสารหนู๐.๐๕แบเรียม๑.๐แคดเมียม๐.๐๑โครเมียม๐.๐๕ตะกั่ว๐.๐๕ปรอท๐.๐๐๑ซีลีเนียม๐.๐๑สารฟีนอล๐.๐๐๑ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด๗๐(total dissolved solid)๕. ให้ยกเลิกความในข้อ ๗.๑ (๓)และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน(๓)ขนาดระบุเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก๖. ให้ยกเลิกความในข้อ ๙.๑.๑และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน๙.๑.๑เส้นผ่านศูนย์กลางภายในและเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใช้เครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง๐.๕ มิลลิเมตร วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในหรือเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกแล้วแต่กรณีที่ปลายทั้งสองของท่อ แต่ละปลายให้วัด ๒ ครั้งตั้งฉากกันแล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่ละปลายทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]ประกาศณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโสรศ/ผู้จัดทำ๙มีนาคม ๒๕๕๐[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๒๖ ง/หน้า ๑/๗ มีนาคม ๒๕๕๐