En tank med væskenivå 2 meter over pumpas innløp, pluss det atmosfæriske trykket på 10 meter, minus et 2 meters friksjonstap fram til pumpe (i rør og ventiler), minus verdien fra NPSH-kurven, la oss si 2,5 meter, for en valgt pumpe, gir oss et NPSH på 7,5 meter. Siden tilgjengelig NPSH er tre ganger større enn påkrevd NPSH vil denne pumpen passe bra – forutsatt at alle andre parametere også stemmer.