En brønn med normalnivå 5 meter under innløpet, minus 2 meter friksjonstap fram til pumpa minus verdien fra NPSH-kurven, la oss si 2,4 meter, for en valgt pumpe, gir oss et foreløpig NPSHA på -9,4 meter, men i tillegg kommer det atmosfæriske trykket på 10 meter. Vi har altså en positiv NPSH på 0,6 meter. NPSH må være minst 0,6m over NPSH så dette bør gå så vidt. La oss så si at brønnen i eksempel 2 inneholder vann på 70 °C.