Oczyszczalnie ścieków Przydomowe Kontenerowe Biologiczne oczyszczalnie ścieków Przemysłowe Oczyszczalnie membranowe MBR Montaż Modernizacja Referencje Zbiorniki Szamba Studzienki wodomierzowe Studzienki kanalizacyjne Przepompownie ścieków Nietypowe zbiorniki plastikowe Separatory Separatory tłuszczów Substancji ropopochodnych Urządzenia Pompy Dmuchawy napowietrzające Sita tercjalne Stacja zlewcza Usługi Projektowanie Realizacja Nadzór technologiczny Serwis Oferta specjalna Studzienki do naśnieżania Napowietrzanie Porady Jak zalegalizować oczyszczalnię? Prawo budowlane FAQ O firmie Aktualności Promocje Do pobrania Kontakt Strona główna > Oczyszczalnie ścieków > Kontenerowe Kontenerowe oczyszczalnie ścieków Opis | Działanie | Montaż | Eksploatacja Rozwiązania BCT-S przeznaczone są dla zakładów pracy, osiedli, gmin, ośrodków rekreacyjnych, sportowych i wypoczynkowych, hoteli, moteli, itp. Oczyszczalnie kontenerowe o przepływie 6 - 100 m3/dobę mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie przydomowa budowla jest niewystarczająca ze względu na przepływ, stopień zanieczyszczenia ścieków, itp. Oferujemy rozwiązania kompleksowe, optymalnie dostosowane do warunków terenowych, technicznych i technologicznych. Ze względu na bardzo szeroką ofertę wyposażenia dostarczone rozwiązania odpowiadają potrzebom i wymaganiom każdego Inwestora. W naszej ofercie znajdują się również pompownie ścieków, separatory, obiekty rozdzielcze, które uzupełniają całość oferty. Zalety: Klarowne ścieki oczyszczone na wylocie z oczyszczalni Bez przykrego zapachu Prosta obsługa Tania w eksploatacji Cicha i automatyczna praca urządzeń Szybki i prosty montaż Stosunkowo niewielka powierzchnia zabudowy Estetyczny wygląd Idealna cena BCT-S BCT-S 6 BCT-S 8 BCT-S 10 BCT-S 15 BCT-S 18 BCT-S 20 BCT-S 25 BCT-S 30 Liczba mieszka- ńców RLM 40 60 75 100 125 150 175 200 Przepływ dobowy m3/d 6,0 - 7,0 7,5 - 9,0 9,4 - 11,3 12,5 - 15,0 15,6 - 18,8 18,8 - 22,5 21,9 - 26,3 25,0 - 30,0 Moc zainstalo- wana kW 0,75 0,75 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2 Oferowane rozwiązania oczyszczalni ścieków mogą składać się z jednego bądź kilku zbiorników - kontenerów. powrót Działanie Opis | Działanie | Montaż | Eksploatacja The comprehensive wastewater treatment solution consists of mechanical treatment, reactor - container treatment plant, treated wastewater outflow and excess sludge tank. Mechanical treatment consists in removing inorganic substances from the wastewater, which in effect protects the devices against damage and improves the efficiency of the installation. It is carried out with the use of a manual or a mechanical lattice operating in automatic mode. The BCT-S® container models are a simple solution in terms of technology and technology, which allows you to easily achieve the assumed parameters of treated wastewater with a very low demand for electricity. Container biological reactors BCT-S work on the principle of low-loaded activated sludge with extended aeration time. Wastewater treatment takes place in the zone of denitrification, nitrification and separation in a single sludge tank. The BCT-S technology ensures multiple denitrification and full stabilization of the sludge. As a result of wastewater treatment with the activated sludge method, excessive sludge is formed as a by-product. It is stored in the excess sludge tank from where it is periodically transported by septic tankers to the waste water treatment plant with excess sludge management. Due to the use of extended aeration time and fluidized filtering, the cleaning effects are very high. This allows to meet the stricter standards related to the discharge of treated wastewater to the receiver with a minimum flow. The treatment results guaranteed by the manufacturer meet the requirements of environmental protection regulations. Ecological effect: the treated sewage meets the required conditions of the ordinance of the Minister of the Environment of November 29, 2002. BOD = 40 mg / l, COD = 150 mg / l, suspended solids = 50 mg / l, total nitrogen * = 30 mg / l, total phosphorus * = 5 mg / l * values required for the discharge of treated sewage to lakes and their tributaries Assembly Description | Action | Assembly | Exploitation The assembly of the sewage treatment plant consists in delivering the finished installation to the construction site, as well as connection and start-up. The works are performed by Ekoservispol. The investor, on the other hand, must carry out earth and construction works, which include excavation for the tanks and preparation of a reinforced concrete slab, in accordance with the contractor's guidelines. The investor's task is also to construct a sewage supply and discharge collector. The small scope of works and the delivery of the "ready" building means that the investment implementation time is reduced to a minimum. Container sewage treatment plants BCT-S are made of long-lasting materials (polypropylene, stainless steel) and the automation facilitates its operation. Each building is designed and constructed according to the individual needs of the investor. This is the basic condition for the proper operation of the system. We also ensure control of every solution designed by us. Exploitation Description | Action | Assembly | Exploitation The operation of the BCT-S container sewage treatment plant is simple and takes approx. ½ - 1 hour at intervals of 1 - 3 days. It includes the measurement of sedimentation in the reactor, control of mechanical devices, setting of technological processes as well as reading and saving the measured data. Technological and technical service is performed by a person trained in the performance of BCT-S service with a declaration of authorizations issued by Ekoservispol. A well-thought-out technological solution enables easier access to each part of the sewage treatment plant, which makes it very easy to operate, even in the event of disruptions to the incoming sewage. Ekoservispol provides a 24-month warranty for the solutions provided and the work performed by it. © Ekoservispol - 2018 Designed and made by www.kud.pl The website uses cookies , learn more . You can define the conditions for storing or accessing cookies in your browser. Close it