РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(заочне)

(вступна та резолютивна частини)

07 червня 2021 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Українця В.В.

при секретарі Степановій Н.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , третя особа Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом`янського району м. Києва» про зобов`язання вчинити дії,

Керуючись статтями 3, 4, 10, 13, 76-82, 89, 223, 259, 263-265, 268, 272, 280-284 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в:

Позов ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) до ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ), третя особа Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом`янського району м. Києва» (м. Київ, вул. Левка Мацієвича, 6, ) про зобов`язання вчинити дії задовольнити.

Зобов`язати ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) за власний рахунок привести систему централізованого опалення в квартирі АДРЕСА_2 до первинного стану шляхом виконання наступних робіт:

У приміщенні кухні:

- відновити ділянку мережі від існуючого зворотного стояка централізованого опалення до байпасу металевим трубопроводом з діаметром умовного проходу Dу аналогічному діаметру умовного проходу Dу зворотного стояка централізованого опалення, але не менше 15 мм; у випадку використання альтернативних матеріалів (металопластикові; поліпропіленові, тощо) врахувати щоб діаметр умовного проходу Dу з`єднувальних частин (фітингів) був не менше діаметру умовного проходу Dу існуючого зворотного стояка;

- перемичку (байпас) виконати металевим трубопроводом з діаметром умовного проходу Dу аналогічному діаметру умовного проходу Dу зворотного стояка централізованого опалення, але не менше 15 мм; у випадку використання альтернативних матеріалів (металопластикові; поліпропіленові, тощо) врахувати щоб діаметр умовного проходу Dу з`єднувальних частин (фітингів) був не менше діаметру умовного проходу Dу існуючого зворотного стояка.

У приміщенні кімнати:

- демонтувати встановлену запірну арматуру на трубопроводі подавального стояка централізованого опалення;

- ділянку металопластикової труби, що була встановлена з запірною арматурою замінити на металевий трубопровід діаметром умовного проходу Dу аналогічному діаметру умовного проходу Dу існуючого трубопроводу подавального стояка централізованого опалення, але не менше 20 мм; у випадку використання альтернативних матеріалів (металопластикові; поліпропіленові, тощо) врахувати щоб діаметр умовного проходу Dу з`єднувальних частин (фітингів) був не менше діаметру умовного проходу Dу існуючого трубопроводу подавального стояка централізованого опалення.

Стягнути з ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ) 768 гривень 40 копійок судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом 30 днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення може бути оскаржено до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Повне судове рішення буде складено 17 червня 2021 року.

Суддя: