ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1735/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"25" червня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчогоСВДарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 "Про накладення арешту на майно у кримінальномупровадженні" внесеного до ЄРДР №0000051 від 17.04.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділуДарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на автомобільний газозаправний пункт (АГЗП) (маркування на цистерні СВГ-10.Н.1.-УХЛ1 ТУ В 28.2-3:2009, заводський №705), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 68.

За клопотанням та доданих до нього документів вбачається, що слідчим слідчого відділу Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000051, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 272 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, за адресами: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 68; м. Київ, вул.Є. Чавдар; м. Київ, пр-т Григоренка, м. Київ, вул. Любарська, 10-Н, м. Київ, вул. Садова, 66, м. Київ, вул. Садова, 180 невстановлені особи здійснюють експлуатацію АГЗП. Під час огляду АГЗП за участю спеціалістів ПАТ "Київенерго" територіального управління Держанвої служби гірничого нагляду та промислової безпеки України в Київській області та м. Києві, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, та виявлено автомобільні газозапрвні пункти, на яких встановлено ряд порушень, в зв`язку з чим існує небезпека вибуху, що може призвести до загибелі людей.

23.04.2015 року за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 68 було проведено огляд місця події за участю спеціалістів ПАТ «Київенерго», територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та місті Києві, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, та виявлено автомобільний газозаправний пункт (маркування на цистерні СВГ-10.Н.1.-УХЛ1 ТУ В 28.2-3:2009, заводський №705). При огляді АГЗП не було встановлено власників вищевказаної АГЗП, та було виявлено наступні порушення:

- відсутність блискавкозахисту на АГЗП (п. 4.11.13 Правил безпеки систем газопостачання України);

- не працююча автоматика безпеки АГЗП (п. 4.8.28, п. 4.12.12 Правил безпеки систем газопостачання України);

- відсутність контактного пристрою для підключення заземлюючого провідника автоцистерни при зливі ЗВГ в резервуар (п. 4.8.45, 4.8.47, 4.9.10 Правил безпеки систем газопостачання України);

- неопломбовані запобіжно-скідні клапани ємності для зберігання ЗВГ ( п.4.8.17 Правил безпеки систем газопостачання України);

- не заземлений АГЗП (п. 4.11.14 Правил безпеки систем газопостачання України);

- манометри АГЗП не мають товаро-державної повірки (п. 4.12.7 Правил безпеки систем газопостачання України);

- відстань від АГЗП до приміщення операторної не відповідає вимогам ;

- у вибухонебезпечній зоні використовуються електрообладнання загального призначення (п.7.3.1. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів);

- АГЗП не укомплектований пожежним інвентарем;

- порушена конструкція модуля АГЗП;

- електричні розетки, розподільчі електрощити встановлені на горючій основі;

- АГЗП не огороджена провітрюваною огорожею;

- на АГЗП відсутні будь-які посвідчення проходження перевірки пожежного та техногенного навчання;

- відсутні акти межі вогнестійкості металевих конструкцій АГЗП;

- відстань між резервуаром та роздавальною колонкою менше 5 метрів;

- АГЗП влаштована на 2-му виїзді з автостоянки;

- відсутня ідентифікація та декларація об`єкту.

29.04.2015 до СВ Дарницького РУ ГУМВС України надійшов лист з територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та місті Києві, в якому зазначено, що встановлений автомобільний газозаправний пункт за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 68 має організаційну самостійність, здійснюють експлуатацію АГЗП на відокремленій території, на якій існує небезпека вибуху, та дані об`єкти є вибухопожежонебезпечними.

В ході досудового слідства встановлено, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза для життя та здоров`я людей.

Вислухавши слідчого та дослідивши копії матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на нерухоме майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи доведеність правових підстав та достатність доказів для застосуваннясаме такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на автомобільний газозаправний пункт (АГЗП) (маркування на цистерні СВГ-10.Н.1.-УХЛ1 ТУ В 28.2-3:2009, заводський №705), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 68, що є об`єктом кримінального правопорушення, є доцільним та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 167, 172, 173 КПК України, слідчийсуддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 "Про накладення арешту" - задовольнити.

Накласти арешт на автомобільний газозаправний пункт (АГЗП) (маркування на цистерні СВГ-10.Н.1.-УХЛ1 ТУ В 28.2-3:2009, заводський №705), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 68.

Заборонити використання автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) (маркування на цистерні СВГ-10.Н.1.-УХЛ1 ТУ В 28.2-3:2009, заводський №705), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 68 .

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1