У Х В А Л А
смт Короп 07 листопада 2018 року
Слідчий суддя Коропського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю: слідчого - ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Згідно з клопотанням слідчого, 19.05.2017 року до чергової частини Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з Управління СБ України в Чернігівській області про те, що автогазозаправна станція ДП «Коропський сирзавод» ТОВ «СИЛ», яка розташована за адресою: Чернігівська область, смт. Короп, вул. Дачна, 25, встановлена та експлуатується з порушенням чинного законодавства, що створює загрозу загибелі людей.
Відповідно до листа Управління Держпраці у Чернігівській області на території ТОВ «СиЛ» Коропський сир завод (Чернігівська область, смт. Короп, вул. Дачна, 25) встановлено дві ємності зі зрідженим вуглеводним газом, об`ємом близько 10 м. кубічних кожна, також змонтовано вузол обліку, редукуючи обладнання та прокладено газопровід до газової котельні з порушенням законодавчих та нормативно-правових актів:
1. На підприємстві відсутній дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки (технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання зрідженим газом суб`єктів господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт; посудини, що працюють під тиском) (стаття 21 Закону України «Про охорону праці», Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011).
2. До початку спорудження об`єкту системи газопостачання, суб`єктом господарювання не надано до Управління Держпраці у Чернігівській області такі відомості: назва і адреса об`єкта, його технічна характеристика та відомча належність; назва будівельно-монтажної організації, яка здійснює будівництво об`єкта системи газопостачання.
До відомостей додаються: проектна документація на будівництво згідно з вимогами ст. 312 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; завірена копія наказу про призначення особи, яка буде здійснювати технічний нагляд за будівництвом, протоколи перевірки її знань в обсязі виконуваної нею роботи (п. 4.2 розділ IV «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15).
3. Відсутній підписаний акт приймання газового обладнання для проведення комплексного випробування (проведення пусконалагоджувальних робіт) (п. 4.6 розділ IV «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15).
4. Ємності зі зрідженим вуглеводним газом не зареєстровані в Управлінні Держпраці в Чернігівській області. (п. 6.2.1 Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском) (НПАОП 0.00-1.59-87).
5. Відсутні відомості щодо технічного опосвідчення посудини, що працює під тиском. (п. 6.3.1 Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском) (НПАОП 0.00-1.59-87).
6. Відсутній виданий Управлінням Держпраці в Чернігівській області дозвіл на ввод в експлуатацію посудини, що працює під тиском. (п. 6.4.1 Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під тиском) (НПАОП 0.00-1.59-87).
Згідно інформації КП Коропське районне бюро технічної інвентаризації за адресою: смт. Короп, Чернігівської області, вул. Дачна, 25, станом на 01.01.2013 року, право власності на нерухоме майно зареєстроване за ДП «Коропський сирзавод» ТОВ «СиЛ», згідно свідоцтва про право власності від 19.04.2004 року, серія та номер НОМЕР_1 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «СиЛ» є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, та вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 237 КПК України: З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.
Слідчий в судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що в АДРЕСА_1 , невстановлені особи допустили експлуатацію автомобільного газо-заправного пункту без дозвільних документів, що може створити загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків. Виявлення та фіксація відомостей щодо вказаних обставин має значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 233, 234, 237 КПК України,
Надати слідчому СВ Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 , спеціалісту відділу нагляду на виробництві і на об`єктах підвищеної небезпеки управління Держпраці у Чернігівській області (м. Чернігів, вул. П`ятницька, 39) та спеціалісту Головного управління ДФС у Чернігівській області (м. Чернігів, вул. Реміснича, 11), дозвіл на проведення огляду території, приміщень, розташованих за адресою АДРЕСА_1 , де невстановленими особами допущено експлуатацію автомобільного газо-заправного пункту без дозвільних документів, що за певних обставин, можуть створити загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.
Ухвала діє до 16 листопада 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1