Справа № 362/4497/14-к
Провадження № 1-кс/362/469/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році в підвальному приміщенні АЗС «БРСМ-НАФТА» у м. Переяслав-Хмельницькому Київської області стався вибух в результаті розгерметизації трубопроводу з подальшим витоком газу, що призвело до загибелі людей. В наслідок чого 17.09.2014 року заступником Васильківського міськрайонного прокурора Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 винесено постанову №99 про проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у діяльності Держгірпромнагляду, інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю, екологічної інспекції, Васильківської РВ ГУ ДСНС України в Київській області, Васильківської ОДПІ, підприємствах, установах та організаціях на території м. Васильків та Васильківського району.
18.09.2014 року працівниками Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області на виконання вимоги Васильківської міжрайонної прокуратури №6713 вих. 14 від 17.09.2014 року щодо проведення спільної перевірки діяльності автозаправних станцій ТОВ «Бел Оіл» проведено перевірку автозаправних комплексів, розташованих за адресами: смт. Глеваха, автошлях Київ-Одеса 25 км; с. Мархалівка, автошлях Київ-Одеса 25 км., м. Васильків вул. Декабристів, 45; м. Васильків вул. Декабристів, 147; м. Васильків вул. Соборна, 70-А.
В клопотанні зазначено, що в результаті проведеної перевірки на зазначених об`єктах виявлено численні порушення, які можуть створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.
Слідчий в клопотанні посилається на те, що відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію об`єктів підвищеної небезпеки, виданого 05.03.2012 року територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві автозаправні комплекси, що розташовані за адресою: 1. смт. Глеваха, автошлях Київ-Одеса 25 км. +250м; 2. с. Мархалівка, автошлях Київ-Одеса 25 км. +650м, 3. м. Васильків вул. Декабристів, 45; 4. м. Васильків вул. Декабристів, 147; 5. м. Васильків вул. Соборна, 70-А внесені до Державного реєстру об`єктів підвищеної небезпеки, про що зроблено відповідний запис в журналі обліку реєстрації об`єктів підвищеної небезпеки за №383 від 01.03.2012.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання і просить його задовольнити, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного
Частинами 1, 3, 4 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Під час розгляду клопотання встановлено, що в 2014 році в підвальному приміщенні АЗС «БРСМ-НАФТА» у м. Переяслав-Хмельницькому Київської області стався вибух, що призвело до загибелі людей.
17.09.2014 році заступником Васильківського міськрайонного прокурора Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 винесено постанову №99 про проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у діяльності Держгірпромнагляду, інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю, екологічної інспекції, Васильківської РВ ГУ ДСНС України в Київській області, Васильківської ОДПІ, підприємствах, установах та організаціях на території м. Васильків та Васильківського району.
Перевірку проведено, зокрема, на наступних автозаправних станціях: смт. Глеваха, автошлях Київ-Одеса 25 км. +250м; с. Мархалівка, автошлях Київ-Одеса 25 км. +650м; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; м. Васильків вул. Соборна, 70-А.
04.07.2014 року працівниками Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області проведено планову перевірку додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту вище зазначених автозаправних комплексів, в результаті яких було складено відповідні акти, якими виявлено численні порушення вимог законодавства.
Згідно свідоцтва про державну реєстрацію об`єктів підвищеної небезпеки, виданого 05.03.2012 територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві автозаправні комплекси, що розташовані за адресою: смт. Глеваха, автошлях Київ-Одеса 25 км. +250м; с. Мархалівка, автошлях Київ-Одеса 25 км. +650м; 3. м. Васильків вул. Декабристів, 45; м. Васильків вул. Декабристів, 147; м. Васильків вул. Соборна, 70-А внесені до Державного реєстру об`єктів підвищеної небезпеки, про що зроблено відповідний запис в журналі обліку реєстрації об`єктів підвищеної небезпеки за №383 від 01.03.2012 року.
18.09.2014 року працівниками Васильківського РВ ГУ ДСНС України у Київській області на виконання вимоги Васильківської міжрайонної прокуратури №6713 вих. 14 від 17.09.2014 року щодо проведення спільної перевірки діяльності автозаправних станцій ТОВ «Бел Оіл» проведено перевірку автозаправних комплексів, розташованих за адресами: смт. Глеваха, автошлях Київ-Одеса 25 км; с. Мархалівка, автошлях Київ-Одеса 25 км.; м. Васильків вул. Декабристів, 45; м. Васильків вул. Декабристів, 147; м. Васильків вул. Соборна, 70-А.
За наслідками перевірки на АЗС ТОВ «Бел Оіл» за адресою: смт. Глеваха, автошлях Київ-Одеса, 25 км. встановлено наступні порушення, які можуть створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків:
· Відстань від технологічного обладнання багатопаливної АЗС до житлових та громадських будівель на суміжних земельних ділянках не влаштовано не менше 60 м (табл. 9 НАПБ Б.05.019-2005);
· Відстань від пожежних резервуарів до технологічного обладнання багатопаливної АЗС не влаштовано не менше 35 м (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· Відстань від пожежних резервуарів до стін будівлі АЗС не влаштовано не менше 30 м (п. 13.3.6ДБН В.2.5-74:2013);
· Відстань від підземного резервуару зберігання СВГ до будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів не влаштовано не менше 35 м (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· Відстань від паливороздавальних колонок до будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів не влашттовано не менше 35 м (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· Відстань від приймальної колонки СВГ до будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів не влашттовано не менше 35 м (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· Не виконано вогнезахист несучих металевих конструкцій будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗС ( п. 3.1.3 НАПБ Б.05.019-2005);
· Операторську та приміщення персоналу АЗС не відокремлено від приміщень обслуговування водіїв та пасажирів протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу без прорізів (п. 3.1.8 НАПБ Б.05.019-2005);
· Складське приміщення не відокремлено від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу з заповненням прорізів протипожежними дверима 2-го типу (п. 9.3.6 ДБН В.2.2-9-2009 );
· В складському приміщеннях не влаштовано віконні прорізи (п. 3.1.12 НАПБ Б.05.019-2005);
· Приміщення будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗС не обладнано системою автоматичного протипожежного захисту з виведенням сигналу від приймально-контрольного приладу на пульт централізованого пожежного спостереження (п. 4.9, дод. В ДБН В.2.5-56-2010);
· Суміщені в одному корпусі паливороздавальні колонки не обладнано автономними установками пожежогасіння (п. 4.12 НАПБ Б.05.019-2005);
· Не влаштовано автоматичне відключення паливо-роздавальних колонок, компресорного та насосного обладнання, припинення зливо-наливних операцій, відключення вентиляції будівель АЗС при спрацюванні системи автоматичного протипожежного захисту (п. 4.14 НАПБ Б.05.019-2005, п. 6.1 ДБН В.2.5-56-2010);
· Не розроблено та не вивішено на видних місцях інструкцію про заходи пожежної безпеки (п. 3.3, п. 3.4, дод. 1 НАПБ А.01.001-2004);
· На АЗС не вивішено на видних місцях плакати, які містять обов`язки водія під час заправлення автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки (п. 7.12.7 НАПБ А.01.001-2004);
· Не розроблено та не впроваджено на об`єкті вимоги розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ (ЦО)» (п. 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 ДСТУ Б А.2.2-7:2010);
· Об`єкт не обладнано системою раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (ст. 53 Кодекс цивільного захисту).
За наслідками перевірки на АЗС ТОВ «Бел Оіл» за адресою: с. Мархалівка, автошлях Київ-Одеса 25 км. встановлено наступні порушення, які можуть створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків:
· Відстань від резервуару зберігання СВГ до резервуарів зберігання рідкого моторного палива не влаштовано не менше 20 м (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· Відстань від паливороздавальних колонок до будинків сервісного обслуговування водіїв та пасажирів і обслуговування транспортних засобів не влаштовано не менше 35 м (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· Відстань від приймальної колонки СВГ до будинків сервісного обслуговування водіїв та пасажирів і обслуговування транспортних засобів не влаштовано не менше 35 м (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· Відстань від будинку сервісного обслуговування транспортних засобів до резервуару зберігання СВГ не влаштовано не менше 35 м (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· Відстань від будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів до будівлі сервісного обслуговування транспортних засобів не влаштовано не менше 9 м (табл. 1 НАПБ Б.05.019-2005);
· На в`їздах та виїздах з території АЗС не влаштовано пологі підвищення висотою не менше 0,2 м або дренажні лотки (п. 2.1.1 НАПБ Б.05.019-2005);
· Не виконано вогнезахист несучих металевих конструкцій будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗС (п. 3.1.3 НАПБ Б.05.019-2005);
· Операторську та приміщення персоналу АЗС не відокремлено від приміщень обслуговування водіїв та пасажирів протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу без прорізів (п. 3.1.8 НАПБ Б.05.019-2005);
· Складське приміщення не відокремлено від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу з заповненням прорізів протипожежними дверима 2-го типу (п. 9.3.6 ДБН В.2.2-9-2009);
· В складському приміщеннях не влаштовано віконні прорізи (п. 3.1.12 НАПБ Б.05.019-2005);
· Приміщення будівель сервісного обслуговування водіїв та пасажирів і обслуговування транспортних засобів АЗС не обладнано системою автоматичного протипожежного захисту з виведенням сигналу від приймально-контрольного приладу на пульт централізованого пожежного спостереження (п. 4.9, дод. В ДБН В.2.5-56-2010);
· Не влаштовано автоматичне відключення паливо-роздавальних колонок, компресорного та насосного обладнання, припинення зливо-наливних операцій, відключення вентиляції будівель АЗС при спрацюванні системи автоматичного протипожежного захисту (п. 4.14 НАПБ Б.05.019-2005 п. 6.1 ДБН В.2.5-56-2010);
· На АЗС не вивішено на видних місцях плакати, які містять обов`язки водія під час заправлення автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки (п. 7.12.7 НАПБ А.01.001-2004);
· Не розроблено та не впроваджено на об`єкті вимоги розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ (ЦО)» (п. 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 ДСТУ Б А.2.2-7:2010);
· Об`єкт не обладнано системою раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення (ст. 53 Кодекс цивільного захисту).
За наслідками перевірки на АЗС ТОВ «Бел Оіл» за адресою: м. Васильків вул. Декабристів, 45 встановлено наступні порушення, які можуть створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків:
· Відстань від технологічного обладнання багатопаливної АЗС до адміністративної будівлі автотранспортного підприємства на суміжній земельній ділянці не влаштовано не менше 40 м. (НАПБ Б.05.019-2005 табл. 9)
· Допускається проходження повітряних ліній електропередачі на території АЗС (НАПБ Б.05.019-2005 п. 3.1.22)
· АЗС не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням (п. 4.5НАПБ Б.05.019-2005)
· На території АЗС не встановлено світлові покажчики місць знаходження пожежних вододжерел та знаки безпеки. ( п. 2.1.7 п. 6.3.1.11 НАПБ Б.05.019-2005 НАПБ А.01.001-2004)
· Відстань від підземного резервуару СВГ до паливороздавальних колонок не влаштовано не менше 20 м. (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005)
· Відстань від приймальної колонки СВГ до підземного резервуару СВГ та паливороздавальних колонок не влаштовано не менше 20 м. (табл. 10НАПБ Б.05.019-2005)
· На в`їздах та виїздах з території АЗС не влаштовано пологі підвищення висотою не менше 0,2 м або дренажні лотки. (п. 2.1.1 НАПБ Б.05.019-2005)
· Огорожу території резервуарного парку АЗС не влаштовано провітрюваною. (п. 2.1.3НАПБ Б.05.019-2005)
· Не виконано вогнезахист несучих металевих конструкцій будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗС. (п. 3.1.3 НАПБ Б.05.019-2005)
· Евакуаційний вихід з торгівельної зали у внутрішній двір АЗС не влаштовано шириною не менше 1,2 м. (п. 8.7 ДБН В.2.2-23:2009)
· Евакуаційні виходи з приміщень будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗС не влаштовано на відстані не менше 15 м від вибухонебезпечних установок АЗС. (п. 3.1.13 НАПБ Б.05.019-2005)
· Операторську та приміщення персоналу АЗС не відокремлено від приміщень обслуговування водіїв та пасажирів протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу без прорізів. (п. 3.1.8НАПБ Б.05.019-2005)
· В складських приміщеннях не влаштовано віконні прорізи. (п. 3.1.12НАПБ Б.05.019-2005)
· Електрощитову та складські приміщення не відокремлено від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу з заповненням прорізів протипожежними дверима 2-го типу. (п. 9.3.6 ДБН В.2.2-9-2009)
· Полиці стелажів в складських приміщеннях не влаштовано з негорючих матеріалів. (п. 7.10.1.4НАПБ А.01.001-2004)
· Суміщені в одному корпусі паливороздавальні колонки не обладнано автономними установками пожежогасіння. (п. 4.12 НАПБ Б.05.019-2005)
· На АЗС не вивішено на видних місцях плакати, які містять обов`язки водія під час заправлення автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки. (п. 7.12.7НАПБ А.01.001-2004)
· Об`єкт не обладнано системою раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. (ст. 53Кодексу цивільного захисту)
· Не розроблено та не впроваджено на об`єкті вимоги розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ (ЦО)» (п. 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 ДСТУ Б А.2.2-7:2010);
· Не влаштовано автоматичне відключення паливо-роздавальних колонок, компресорного та насосного обладнання, припинення зливо-наливних операцій, відключення вентиляції будівель АЗС при спрацюванні системи автоматичного протипожежного захисту (п. 4.14 НАПБ Б.05.019-2005, п. 6.1 ДБН В.2.5-56-2010).
За наслідками перевірки на АЗС ТОВ «Бел Оіл» за адресою: м. Васильків вул. Соборна, 70-А встановлено наступні порушення, які можуть створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків:
· Відстань від технологічного обладнання багатопаливної АЗС до громадських будівель на суміжних земельних ділянках не влаштовано не менше 80 м. (табл. 7.9 ДБН 360-92**)
· Відстань від технологічного обладнання багатопаливної АЗС до будівель промислових підприємств на суміжних земельних ділянках не влаштовано не менше 40 м. (табл. 9 НАПБ Б.05.019-2005)
· Відстань від технологічного обладнання багатопаливної АЗС до залізничного переїзду не влаштовано не менше 100м. (дод. 8.3 ДБН 360-92**)
· Допускається влаштування наземних резервуарів зберігання рідкого моторного палива та наземного резервуару СВГ на території АЗС. (п. 2.2.6, п. 2.7.1 НАПБ Б.05.019-2005)
· АЗС не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням. (п. 4.5 НАПБ Б.05.019-2005)
· На території АЗС не встановлено світлові покажчики місць знаходження пожежних вододжерел та знаки безпеки; (п. 2.1.7п. 6.3.1.11 НАПБ Б.05.019-2005,НАПБ А.01.001-2004;)
· АЗС не забезпечено розрахунковою кількістю піноутворювача. (п. 31 розділу 7 НАПБ В.01.058-2008/112;)
· На в`їздах та виїздах з території АЗС не влаштовано пологі підвищення висотою не менше 0,2 м або дренажні лотки. (п. 2.1.1 НАПБ Б.05.019-2005;)
· Не виконано вогнезахист несучих металевих конструкцій будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів АЗС. (п. 3.1.3 НАПБ Б.05.019-2005)
· Допускається встановлення торгівельного обладнання навпроти евакуаційних виходів з торгівельної зали будівлі. (п. 4.3.1 НАПБ А.01.001-2004)
· Складське приміщення не відокремлено від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу з заповненням прорізів протипожежними дверима 2-го типу. (п. 9.3.6 ДБН В.2.2-9-2009)
· Полиці стелажів в складських приміщеннях не влаштовано з негорючих матеріалів. (п. 7.10.1.4 НАПБ А.01.001-2004)
· Не влаштовано автоматичне відключення паливо-роздавальних колонок, компресорного та насосного обладнання, припинення зливо-наливних операцій, відключення вентиляції будівель АЗС при спрацюванні системи автоматичного протипожежного захисту (п. 4.14 НАПБ Б.05.019-2005, п. 6.1 ДБН В.2.5-56-2010);
· На АЗС не вивішено на видних місцях плакати, які містять обов`язки водія під час заправлення автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки. (п. 7.12.7НАПБ А.01.001-2004);
· Об`єкт не обладнано системою раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. (ст. 53Кодексу цивільного захисту);
· Не розроблено та не впроваджено на об`єкті вимоги розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ (ЦО)» (п. 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 ДСТУ Б А.2.2-7:2010).
За наслідками перевірки на АЗС ТОВ «Бел Оіл» за адресою: м. Васильків вул. Декабристів, 147 встановлено наступні порушення, які можуть створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків:
· АЗС не забезпечено зовнішнім протипожежним водопостачанням. (п. 4.5 НАПБ Б.05.019-2005);
· АЗС не забезпечено розрахунковою кількістю піноутворювача.( п. 31 розділу 7 НАПБ В.01.058-2008/112);
· Не обмежено сумарну місткість резервуарів рідкого моторного палива до 100 м3. (п. 7.60,табл. 7.8 ДБН 360-92**);
· Відстань від будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів до резервуарів зберігання СВГ не влаштовано не менше 35 м. (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· Відстань від резервуарів зберігання СВГ до паливороздавальної колонки та вузла зливу СВГ не влаштовано не менше 20 м. (табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· Відстань від будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів до паливороздавальної СВГ не влаштовано не менше 35 м.( табл. 10 НАПБ Б.05.019-2005);
· З торгівельної зали не влаштовано не менше двох розосереджених евакуаційних виходів шириною не менше 1,2 м на відстані не менше 15 м від вибухонебезпечних установок АЗС. (п. 8.3, п. 8.5, п. 8.7 п. 3.1.13 ДБН В.2.2-23:2009,НАПБ Б.05.019-2005);
· Операторську та приміщення персоналу АЗС не відокремлено від приміщень обслуговування водіїв та пасажирів протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу без прорізів. (п. 3.1.8 НАПБ Б.05.019-2005);
· В складському приміщеннях не влаштовано віконні прорізи. (п. 3.1.12 НАПБ Б.05.019-2005);
· Складське приміщення не відокремлено від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу з заповненням прорізів протипожежними дверима 2-го типу. (п. 9.3.6 ДБН В.2.2-9-2009);
· Полиці стелажів в складському приміщенні не влаштовано з негорючих матеріалів. (п. 7.10.1.4 НАПБ А.01.001-2004);
· Не влаштовано автоматичне відключення паливо-роздавальних колонок, компресорного та насосного обладнання, припинення зливо-наливних операцій, відключення вентиляції будівель АЗС при спрацюванні системи автоматичного протипожежного захисту (п. 4.14 НАПБ Б.05.019-2005, п. 6.1 ДБН В.2.5-56-2010);
· На АЗС не вивішено на видних місцях плакати, які містять обов`язки водія під час заправлення автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки. (п. 7.12.7НАПБ А.01.001-2004);
· Об`єкт не обладнано системою раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення. (ст. 53 Кодексу цивільного захисту);
· Не розроблено та не впроваджено на об`єкті вимоги розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ІТЗ ЦЗ (ЦО)» (п. 1.9 ДБН В.1.2-4-2006 ДСТУ Б А.2.2-7:2010).
Згідно протоколів допиту свідків від 19.09.2014 року допитані свідки (до посадових обов`язків яких входить перевірка суб`єктів господарювання різної форми власності у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту) повідомили, що в результаті перевірок виявлені зазначені вище недоліки, які є суттєвими та можуть створити загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 175 КПК України, слідчий суддя, -
Контроль за виконанням ухвали покласти на Васильківську міжрайонну прокуратуру Київської області.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя