Справа № 640/25750/21
Суддя: Гарник К.Ю.
Дата ухвалення: 2022-07-05 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2022 року м. Київ № 640/25750/21

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Гарника К.Ю., розглянувши за правилами спрощеного позовного провадженні адміністративну справу за позовом

Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у Донецькій області

до Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України»,

Філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Легендарненський елеватор»

про застосування заходів реагування

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла позовна заява Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (далі по тексту - позивач), адреса: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Митрополитська, будинок 175 до Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі по тексту - відповідач 1), адреса: 01033, місто Київ, вулиця Саксаганського, будинок 1, Філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Легендарненський елеватор» (далі по тексту - відповідач 2), адреса: 84050, Донецька область, Олександрівський район, село Іверське, вулиця Елітна, будинок 5, в якій позивач просить

- застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення роботи філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Легендарненський елеватор», розташованої за адресою: Донецька область, Олександрівський район, село Іверське, вулиця елітна, 5 до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки;

- встановити у судовому рішенні спосіб і порядок його виконання шляхом зобов`язання керівника акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зупинити експлуатацію філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Легендарненський елеватор», розташованої за адресою: Донецька область, Олександрівський район, село Іверське, вулиця елітна, 5 до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

В обґрунтування позовних вимог позивач послався на те, що в ході проведення позапланової перевірки щодо додержання та виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки відповідачів за адресою: 84050, Донецька область, Олександрівський район, село Іверське, вулиця Елітна, будинок 5 встановлено ряд порушень, які створюють загрозу життю та здоров`ю людей та дітей, що, в свою чергу, є підставою для застосування заходів реагування у сфері господарської діяльності у вигляді повного зупинення роботи філії до повного усунення порушень.

Заперечуючи проти задоволення позовних вимог представники відповідачів у відзивах на позовну заяву послались на те, що за результатами проведення позапланової перевірки посадовими особами позивача відповідачу 2 було видано припис про усунення порушень, в якому встановлено строки для їх усунення.

Представники відповідачів наголошують, що терміни усунення порушень ще не настали, при цьому також наголосили й на тому, що порушення, які стали підставою для звернення позивача з цим позовом усунуто або проводяться роботи з їх усунення.

Крім того, у відзиві на позовну заяву представник відповідача 2 зазначив й про те, що при вирішенні питання щодо можливості обмеження роботи філії у спосіб, зазначений позивачем, оцінюванню підлягає, чи є захід реагування співмірним до мети його застосування, оскільки негативні наслідки, про які стверджує позивача полягають у можливому завданні шкоди життю та здоров`ю людей, але їх настання є вірогідною подією.

Не погоджуючись з доводами, викладеними у відзивах на позовну заяву, представником позивача подано до суду відповідь на відзив на позовну заяву, в якій останній зазначив, що встановлені у цій справі порушення, такі як необладнання приміщень системою протипожежного захисту; незабезпечення працівників придатними до застосування засобами індивідуального захисту органів дихання; за об`єктивним критерієм є такими, що створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей, оскільки стосуються, зокрема, протипожежних норм.

На підставі викладеного, представник позивача просив задовольнити заявлені позовні вимоги в повному обсязі.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 16 вересня 2021 року відкрито провадження у справі та вирішено здійснити її розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 жовтня 2021 року заяву представника Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» із запереченнями проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження та призначення справи до розгляду за правилами загального позовного провадження залишено без задоволення.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва встановив наступне.

Наказом Головного управління ДСНС України у Донецькій області від 03 серпня 2021 року №378 «Про проведення позапланової перевірки» доручено з 04 по 17 серпня вересня 2021 року провести позапланову перевірку стану додержання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки Філії Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Легендарненський елеватор», розташованої за адресою: Донецька область, Олександрівський район, село Іверське, вулиця Елітна, будинок 5 (фактична адреса місця провадження господарської діяльності: Донецька область, Краматорський район, село Іверське, вулиця Елітна, будинок 5).

На підставі наказу від 03 серпня 2021 року № 378 та посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю) від 03 серпня 2021 року №664 посадовими особами позивача у присутності директора Філії Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Легендарненський елеватор» Попова Ю.О., головного інженера Філії Клочко С.Є. у період з 04 серпня 2021 року по 17 серпня 2021 року проведено позаплановий захід державного нагляду (контролю) щодо дотримання Філією Акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Легендарненський елеватор» за адресою: Донецька область, Олександрівський район, село Іверське, вулиця Елітна, будинок 5, за результатами якого складено Акт від 17 серпня 2021 року №135К (далі по тексту - Акт №135К), в якому зафіксовано 318 порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а саме:

Вимоги пожежної безпеки:

1. абзацу 1 частини 2 статті 57 Кодексу цивільного захисту України - суб`єктом господарювання, який розпочав використання об`єктів нерухомості, не подано декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

2. пункту 2 розділу ІІ ППБУ - керівником підприємства не призначено відповідальних за пожежну безпеку механічного цеху, котельної, складу пально-мастильних матеріалів, складу рідкого палива, зерносушарки, тепловозного депо, інженерного устаткування, а також за утримання й експлуатацію засобів протипожежного захисту. Не передбачені обов`язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту у посадових інструкціях, обов`язках;

3. пункту 3 розділу ІІ ППБУ - не відкориговано інструкцію про встановлення протипожежного режиму у відповідності до вимог;

4. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - територія не забезпечена відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки;

5. пункту 8 частини 1 статті 20, частини 5 статті 40 Кодексу цивільного захисту України, пункту 15 розділу ІІ ППБУ - не усіма особами, яких прийнято на роботу, пов`язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройдено спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум);

6. пункту 8 частини 1 статті 20, частини 5 статті 40 Кодексу цивільного захисту, пункту 15 розділу ІІ ППБУ - працівниками, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, не пройдено один раз на рік перевірку знань нормативних актів з пожежної безпеки, відповідно до пункту 16 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444;

7. пункту 8 частини 1 статті 20, частини 5 статті 40 Кодексу цивільного захисту України, пункту 16 розділу ІІ ППБУ - не проведено навчання та перевірку знань посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;

8. пункту 15 розділу ІІ ППБУ - не розроблено та не затверджено керівником програми проведення інструктажів, відповідно до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;

9. пункту 12 розділу ІІ ППБУ - не погоджено з територіальним органом ДСНС положення про добровільну пожежну охорону;

10. пункту 16 розділу ІІ ППБУ - наявний журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях не відповідає додатку 2 Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом МВС від 05 грудня 2019 року №1021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 03 лютого 2020 року за № 108/34391;

11. пункту 16 розділу ІІ ППБУ - керівником не складено і не затверджено переліки посад, під час призначення на які особи повинні проходити навчання, перевірку знань з питань пожежної безпеки та інструктажі (із зазначенням періодичності їх проходження), відповідно до пункту 6 Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом МВС від 05 грудня 2019 року №1021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 03 лютого 2020 року за № 108/34391;

12. пункту 8 частини 1 статті 20 Кодексу цивільного захисту, пункту 15, 16 розділу ІІ ППБУ - посадова особа, яка повинна проводити інструктажі з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях не пройшла відповідне навчання і спеціальну підготовку, відповідно до абзацу 2 пункту 1 розділу IV Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом МВС від 05 грудня 2019 року №1021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 03 лютого 2020 року за № 108/34391;

13. пункту 1.19 глави 1 розділу ІІІ ППБУ - не визначено керівником підприємства своїм розпорядчим документом спеціальні місця для куріння, які необхідно позначити відповідним знаком або написом, і місця, де встановлюють урну або попільницю з негорючих матеріалів;

14. підпункту 2 пункту 2.1. глави 2 розділу V ППБУ - не забезпечено підтримку у справному стані пожежної водойми № 2 (водойма без води);

15. підпункту 9 пункту 2.1. глави 2 розділу V ППБУ - біля місця розташування штучної водойми № 2 не встановлено покажчики (об`ємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеними на них: літерним індексом ПВ, цифровими значеннями запасу води в кубічних метрах та кількості пожежних автомобілів, котрі можуть одночасно встановлюватися на майданчику біля водойми

16. пункту 1.15 глави 1 розділу ІІІ ППБУ - на другому в`їзді (виїзді) не встановлена схема території, в яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень, під`їздів пожежних автомобілів до них;

17. пункту 2.34 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - відсутні електричні ліхтарі на випадок відключення електроенергії для обслуговуючого персоналу об`єкту, де у вечірній та нічний час можливе перебування людей. Кількість ліхтарів визначається адміністрацією, виходячи з особливостей об`єкта, наявності чергового персоналу, кількості людей у будинку (але не менше одного ліхтаря на кожного працівника, який чергує на об`єкті у вечірній або нічний час);

18. пункту 3.11 глави 3 розділу V ППБУ - пожежні щити №№ 1-7 недоукомплектовані засобами пожежогасіння, а саме: протипожежним покривалом - 1шт., лопатою-1 шт., сокирою-1 шт., вогнегасниками - 2 шт.

Будівля елеватора (8 однакових силосних корпусів, робоча будівля):

19. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 13.2.2 таблиці А.1. додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - не обладнано приміщення будівлі системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

20. підпункту 8 пункту 2.2. глави 2 розділу VППБУ - не вказаний на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку після літерного індексу «ПК» та порядкового номеру крана, номер телефону для виклику пожежно- рятувальних підрозділів.

21. підпункту 9 пункту 2.2. глави 2 розділу V ППБУ - не проведено технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежні кран-комплекти (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8) в 2021 році;

22. підпункту 11 пункту 2.2. глави 2 розділу V ППБУ - відсутні написи (таблички) біля (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8) пожежних кранів-комплектів про місце розташування і порядок відкривання відповідної засувки або пуску насоса;

23. підпункту 11 пункту 2.2. глави 2 розділу V ППБУ - не ознайомлені всі працівники суб`єкта господарювання з порядком відкривання засувку або пуску насоса;

24. пункту 2.15 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не утримуються справними, пофарбованими стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покритті будівлі елеватору;

25. пункту 3.8 глави 3 розділу V ППБУ - відповідальним за пожежну безпеку на об`єкті не визначено необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння;

26. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

27. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки;

28. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні;

29. пункту 1.5. глави 1 розділу IV ППБУ - не нанесені знаки, що вказують на їх ступінь захисту згідно з чинними стандартами на електродвигуни, світильники, інші електричні машини, апарати та обладнання, встановлені у вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зонах;

30. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

31. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

32. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Підсилосний поверх 7-й силосний корпус нульова відмітка:

33. пункту 1.6. глави 1 розділу IV ППБУ- електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (7 силосного корпусу).

Підсилосний поверх 5-й силосний корпус нульова відмітка:

34. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (5 силосного корпусу)

Підсилосний поверх 3-й силосний корпус нульова відмітка:

35. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (3 силосного корпусу)

Підсилосний поверх 1-й силосний корпус нульова відмітка:

36. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ- електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (1 силосного корпусу)

Робоча будівля (друга відмітка):

37. пункту 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ- з`єднувальна коробка не закрита кришкою з негорючого або важкогорючого матеріалу (розташована на стіні проти ПК-2)

38. пункту 3.25 глави 3 розділу IV - не заповнена водою бочка для зберігання води з метою пожежогасіння та не укомплектована пожежним відром місткістю не менше ніж 0,008 м3;

Робоча будівля (під сепараторний поверх):

39. пункту 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднувальна коробка не закрита кришкою з негорючого або важкогорючого матеріалу (розташована на маршових сходах).

Робоча будівля (сепараторний поверх):

40. пункту 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднувальні коробки не закрити кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів;

41. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту.

Робоча будівля (36 відмітка):

42. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ -електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

43. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ -електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

Робоча будівля (поверх поворотніх кругів):

44. пункту 3.25 глави 3 розділу IV ППБУ- не заповнена водою бочка для зберігання води з метою пожежогасіння та не укомплектована пожежним відром місткістю не менше ніж 0,008 м-3;

Ваговий поверх:

45. пункту 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднувальна коробка з негорючих або важкогорючих матеріалів (розташована на стіні проти ПК-2);

46. підпункту 8 пункту 2.2. глави 2 розділу V ППБУ - не вказані на дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно- рятувальних підрозділів.

Поверх головок норій:

47. пункту 3.25 глави 3 розділу IV ППБУ - не заповнена водою бочка для зберігання води з метою пожежогасіння та не укомплектована пожежним відром місткістю не менше ніж 0,008 м-3

48. пункту 3.26 глави 3 розділу V ППБУ - не укомплектований совковою лопатою ящик для піску.

РП нижнє з`єднувальної галереї:

49. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ- електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту.

Підсилосний поверх 2-й силосний корпус нульова відмітка:

50. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (2 силосного корпусу)

Підсилосний поверх 4-й силосний корпус нульова відмітка:

51. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ- електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (4 силосного корпусу)

Підсилосний поверх 6-й силосний корпус нульова відмітка:

52. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (6 силосного корпусу)

Підсилосний поверх 8-й силосний корпус нульова відмітка:

53. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (8 силосного корпусу)

Надсилосний поверх 7-й силосний корпус 36 відмітка:

54. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (7 силосного корпусу);

55. пункту 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднувальні коробки не закрити кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів

Надсилосний поверх 5-й силосний корпус 36 відмітка:

56. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (5 силосного корпусу), що унеможливлює у разі виникнення пожежі відключення від електроживлення окреме приміщення.

Надсилосний поверх 3-й силосний корпус 36 відмітка:

57. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (3 силосного корпусу);

Надсилосний поверх 1-й силосний корпус 36 відмітка:

58. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (1 силосного корпусу);

Надсилосний поверх 2-й силосний корпус 36 відмітка:

59. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (2 силосного корпусу)

Надсилосний поверх 4-й силосний корпус 36 відмітка:

60. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (4 силосного корпусу);

Надсилосний поверх 6-й силосний корпус 36 відмітка:

61. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (6 силосного корпусу);

Надсилосний поверх 8-й силосний корпус 36 відмітка:

62. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (8 силосного корпусу).

Контора з лабораторією:

63. пункту 3.8 глави 3 розділу V ППБУ- відповідальним за пожежну безпеку на об`єкті не визначено необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння

64. пункту 1.12 глави 1 розділу IV ППБУ- не надано акти проведення прихованих робіт за підвісною стелею та облицюванням стін, які підтверджують ізолювання проводів (кабелів) від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу,

65. пункту 5 розділу ІІ ППБУ - не розроблені і не вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі, у відповідності до ДСТУ 7313:2013 "Знаки безпеки та системи. Евакуаційні фотолюмінісцентні. Загальні вимоги та методи контролювання";

66. пункту 2.17 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - стіни на шляхах евакуації облицьовані матеріалом з невизначеними показниками пожежної безпеки: Г (горючість), В (займистості), Д (димоутворювальної здатності), Т (токсичності);

67. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 4.1 таблиці А.1 додатку А, пункту 7.14 таблиці А.2, пункту 7.2 таблиці А.2 додатку А, пункту 20 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5- 56:2014 «Системи протипожежного захисту» - не обладнано приміщення будівлі системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

68. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (в усіх відгалужувальних та з`єднувальних коробках);

69. пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ - не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, яка живить групу кондиціонерів лінії живлення до побутових кондиціонерів;

70. пункту 2.31 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не забезпечені коридори, проходи та інші шляхи евакуації евакуаційним освітленням;

71. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощит, групові електрощитки не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

72. пункту 2.28 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не надано до перевірки сертифікати, протоколи випробувань або інші документи, що підтверджують відповідність покриття підлоги (лінолеум) наступним вимогам: помірна небезпечність щодо токсичності продуктів горіння, помірна димоутворювальна здатність та відповідність групам поширення полум`я РП1, РП2;

73. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

74. пункту 7 розділу ІІ ППБУ - у приміщеннях на видимих місцях біля телефонів не вивішені таблички із зазначенням номера телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів;

75. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки;

76. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

77. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

78. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

79. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Прийомна лабораторія з візіровкою:

80. пункту 3.8 глави 3 розділу V ППБУ - відповідальним за пожежну безпеку на об`єкті не визначено необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння

81. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 7.2 таблиці А.2 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б. 1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - не обладнано приміщення будівлі системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

82. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

83. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки.

84. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ- не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

85. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

86. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

87. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання

88. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677

Автовагова:

89. пункту 3.8 глави 3 розділу V ППБУ - відповідальним за пожежну безпеку на об`єкті не визначено необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння

90. пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ - у будівлі авто-вагової лінію живлення до побутового кондиціонера не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту

91. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки

92. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки.

93. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

94. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки.

Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

95. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

Протипожежна насосна станція:

96. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

97. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

Склад рідкого палива:

98. пункту 3.8 глави 3 розділу V ППБУ - відповідальним за пожежну безпеку на об`єкті не визначено необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння

99. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 7.25 таблиці А.2 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - приміщення не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту";

100. розділу ІІ, глави 1 пункту 3 НАПБ В.01.058-2008/112 - витяги основних положень з інструкції, якою встановлено протипожежний режим не вивішено на видних місцях;

101. розділу ІІ, глави 2 пункту 5 НАПБ В.01.058-2008/112 - у приміщенні на видному місці не вивішено табличку із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові та посади працівника, відповідального за пожежну безпеку.

102. розділу VII, глави 1, пункту 24 НАПБ В.01.058-2008/112 - очищення резервуарів не здійснюється не рідше одного разу на два роки, а також у разі заміни марки нафтопродукту;

103. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту.

104. розділу VII, глави 1, пункту 31 НАПБ В.01.058-2008/112, підпункту 11 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ - не забезпечено розрахунковою кількістю плівкоутворюючого піноутворювача для ліквідації можливих пожеж протипожежною технікою;

105. розділу VII, глави 2, пункту 13 НАПБ В.01.058-2008/112 - не складено та не затверджено наказом керівника підприємства виробничу інструкцію з експлуатації і ремонту обладнання, а також технологічні схеми.

106. розділу VII, глави 2, пункту 15 НАПБ В.01.058-2008/112 - адміністрацією об`єкта не затверджено графік з переліком робіт і строків проведення ТО, поточного і капітального ремонтів технологічного обладнання, встановленого згідно з експлуатаційною та ремонтною документацією;

107. пункту 3 розділу І ППБУ (пункту 14 розділу ІХ НАПБ В.01.058-2008/112 - пісок перед заповненням ящика не просіюється і не просушується.

108. підпункту 5 пункту 9.2 глави 9 розділу VI ППБУ - на резервуар не складено технологічну картку, в якій вказується номер резервуара, його тип, призначення, максимальний рівень наливання, мінімальний залишок, швидкість наповнення і випорожнювання.

109. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки

110. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки.

111. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні;

112. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

113. пункту 3.0 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м. від рівня підлоги;

114. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

Залізничне депо:

115. пункту 3.8 глави 3 розділу V ППБУ- відповідальним за пожежну безпеку на об`єкті не визначено необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння;

116. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 11.4 таблиці А.1 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - приміщення не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту";

117. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (в усіх відгалужувальних та з`єднувальних коробках);

118. пункту 1.6 глави 1 розділу IV - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (на світильниках);

119. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

120. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається використання світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла;

121. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

122. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки.

123. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні

124. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

125. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

126. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

127. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677

Будівля пожежного посту:

128. пункту 3.8 глави 3 розділу V ППБУ - відповідальним за пожежну безпеку на об`єкті не визначено необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння;

129. пункту 2.31 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - у будівлі пожежного посту коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням;

130. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощит в приміщені боксу не оснащений схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

131. підпункту 6 пункту 2.2. глави 2 розділу V ППБУ - у приміщені боксу пожежний кран-комплект не встановлено у вбудованій або навісній шафці, яка має отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.

132. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 11.1 таблиці А.2 додатку А, пункту 20 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»- приміщення не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту";

133. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

134. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки.

135. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

136. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги.

137. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

138. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Будівля птахівника № 1:

139. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітлені.

Будівля птахівника № 2:

140. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ -з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітлені;

141. пункту 2.1 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - допускається зберігання горючого сміття (відходи рубероїду).

Підсобно-допоміжний корпус (приміщення котельної):

142. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 1.6 таблиці А.2 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - Приміщення не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту";

143. пункту 3.8 глави 3 розділу V ППБУ - відповідальним за пожежну безпеку на об`єкті не визначено необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння

144. пункту 2.1 глави 2 розділу IV ППБУ - не проводиться перевірка перед початком опалювального сезону котла. Результати перевірок не фіксуються у спеціальному журналі із зазначенням дати, особи, яка здійснювала перевірку, та її підпису.

145. пункту 2.31 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - у приміщеннях коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням;

146. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - у приміщеннях з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (в усіх відгалужувальних та з`єднувальних коробках),

147. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - у приміщенні з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (на освітлені);

148. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі до розетки біля санітарного вузла;

149. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі до розетки в підсобному приміщені;

150. пункту 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається встановлення вимикача на горючій основі без підкладання під нього суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше на 0,01 метра;

151. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

152. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

153. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки.

154. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

155. пункту 3.10 глави розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

156. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

157 пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання

158. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677

Підсобно-допоміжний корпус (приміщення механічної майстерні):

159. пункту 3.8 глави 3 розділу V ППБУ - відповідальним за пожежну безпеку на об`єкті не визначено необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння;

160. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 7.1.2 таблиці А.2 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1. додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - приміщення не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»;

161. пункту 2.31 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням;

162. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (в усіх відгалужувальних та з`єднувальних коробках);

163. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітлені;

164. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

165. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається використання світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла;

166. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається використання пошкодженою розеткою біля електричного щита;

167. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

168. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки;

169. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

170. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

171. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

172. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

173. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Підсобно-допоміжний корпус (приміщення плотнецької):

174. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 7.1.2 таблиці А.2 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» -приміщення не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»

175. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітлені

176. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ- з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (в усіх відгалужувальних та з`єднувальних коробках);

177. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

178. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки.

179. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

180. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

181. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

182. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

183. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Підсобно-допоміжний корпус (приміщення електроцеху):

184. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 7.1.2 таблиці А.2 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - приміщення не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»;

185. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі до розетки;

186. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі на вимикач біля сверлильного станка;

187. пункту 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається встановлення розетки на горючій основі без підкладання під нього суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше на 0,01 метра;

188. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітлені;

189. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

190. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки;

191. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні;

192. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

193. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

194. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

195. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Підсобно-допоміжний корпус (приміщення складу № 1):

196. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 7.1.2 таблиці А.2 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» -не обладнано приміщення будівлі системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

197. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі на освітлення;

198. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітлені;

199. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних проводах;

200. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається використання світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла;

201. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

202. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки;

203. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

204. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

205. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

206. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

207. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Підсобно-допоміжний корпус (приміщення складу № 2):

208. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 7.1.2 таблиці А.2 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - не обладнано приміщення будівлі системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

209. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі від з`єднувальної коробки до розетки;

210. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітлені;

211. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (в усіх відгалужувальних та з`єднувальних коробках);

212. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних проводах;

213. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається використання світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла;

214. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

215. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки.

216. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

217. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

218. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

219. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

220. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Підсобно-допоміжний корпус (приміщення електрозварювальної):

221. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (в усіх відгалужувальних та з`єднувальних коробках);

222. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітлені;

223. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі до розетки;

224. пункту 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається встановлення розетки на горючій основі без підкладання під нього суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше на 0,01 метра;

225. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається використання світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла;

226. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

227. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки;

228. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні;

229. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

230. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

231. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

232. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Підсобно-допоміжний корпус (приміщення роздягальні 1 жіноча):

233. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ- допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі до розетки;

234. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі від з`єднувальної коробки до розетки в коридорі роздягальні.

Підсобно-допоміжний корпус (приміщення складу № 4):

235. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 7.1.2 таблиці А.2 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - не обладнано приміщення будівлі системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

236. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітлені;

237. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається використання світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла;

238. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (в усіх відгалужувальних та з`єднувальних коробках);

239. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних проводах;

240. пункту 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднувальна коробка не закрита кришкою з негорючого або важкогорючого матеріалу;

241. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

242. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки;

243. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні;

244. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

245. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

246. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

247. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Підсобно-допоміжний корпус (коридор загальний):

248. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ- з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітлені;

249. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

250. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі від з`єднувальної коробки на освітлення.

Підсобно-допоміжний корпус (приміщення роздягальні 2):

251. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів на освітленні;

252. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (в усіх відгалужувальних та з`єднувальних коробках);

253. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі до розетки;

254. пункту 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається встановлення розетки на горючій основі без підкладання під нього суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше на 0,01 метра;

255. пункту 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається улаштування та експлуатація тимчасової електромережі до розетки та вимикача.

Підсобно-допоміжний корпус (підсобне приміщення):

256. пункту 2.1 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - допускається зберігання горючого сміття (гілля дерев);

257. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

258. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки;

259. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

Будівля зерносушарні № 1:

260. пункту 3.11 глави 3 розділу V ППБУ - пожежний щит недоукомплектований засобами пожежогасіння, а саме: протипожежним покривалом - 1шт., лопатою-1 шт., сокирою-1 шт., вогнегасниками - 2 шт.

261. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 13.1.2 таблиці А.1 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - не обладнано приміщення будівлі системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

262. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

263. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні;

264. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

265. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги.

Будівля зерносушарні № 2:

266. пункту 3.11 глави 3 розділу V ППБУ- пожежний щит недоукомплектований засобами пожежогасіння, а саме: протипожежним покривалом - 1шт., лопатою-1 шт., сокирою-1 шт., вогнегасниками - 2 шт.;

267. пункту 1.2 глави 1 розділу V ППБУ, пункту 13.1.2 таблиці А.1 додатку А, пункту 19 таблиці Б.1 додатку Б ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» - не обладнано приміщення будівлі системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

268. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

269. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

270. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

271. пункту 3.10 глави 3 глави V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги.

Будівля автомобільного розвантажувача:

272. пункту 3.11 глави 3 розділу V ППБУ - пожежний щит недоукомплектований засобами пожежогасіння, а саме: протипожежним покривалом - 1шт., лопатою-1 шт., сокирою-1 шт., вогнегасниками - 2 шт.;

273. пункту 1.16 глави 1 розділу IV ППБУ - електрощити, групові електрощитки не оснащені схемами підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (розташовані на будівлі);

274. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

275. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки.

276. пункту 2.9 глави 2 розділу ІІІ ППБУ - не для всіх приміщень виробничого, складського призначення визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

277. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

278. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги.

Складська споруда:

279. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

280. пункту 8 розділу ІІ ППБУ - приміщення не забезпечені відповідними знаками безпеки, що може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння. Знаки безпеки, їх кількість, а також місця їх встановлення повинні відповідати ДСТУ EN ІSО 7010:2019 "Графічні символи. КОЛЬОРИ ТА ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. Зареєстровані знаки безпеки", а саме: знаки, що вказують на маршрут евакуації; знаки обов`язкової дії; знаки заборони; попереджувальні знаки;

281. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

282. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

283. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

284. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Залізночно-дорожня вагова:

285. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

286. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання.

Будівля для сторожів:

287. пункту 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднувальна коробка не закрита кришкою з негорючого або важкогорючого матеріалу;

288. пункту 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ - з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів в (з`єднувальній коробці);

289. пункту 1.18 глави 1 розділу IV ППБУ - допускається експлуатація проводів з пошкодженою ізоляцією (в з`єднувальній коробці);

290. пункту 4 розділу ІІ ППБУ - для кожного приміщення не розроблені та не затверджені керівником об`єкта або уповноваженою ним особою інструкції про заходи пожежної безпеки;

291. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - особою, відповідальною за пожежну безпеку, не здійснюється, не рідше одного разу на місяць, огляд вогнегасників, що передбачено пунктом 10 розділу ІІІ Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677;

292. пункту 3.10 глави 3 розділу V ППБУ - не встановлено вказівні знаки для зазначення місцезнаходження вогнегасників з ДСТУ EN ISO 7010:2019 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки» (таблиця 4). Знак повинний бути розміщений на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

293. пункту 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ - не проведено замір опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання;

294. пункту 3.6 глави 3 розділу V ППБУ - не забезпечені приміщення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) згідно з Правилами експлуатації та типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 січня 2018 року № 25, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 року за № 225/31677.

Вимоги техногенної безпеки:

295. статті 20 частини 1 пункту 18 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 3,4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету міні стрів України від 30 грудня 2015 року №775, розділу ІІІ, пункту 3 розділу V, глави 3, пунктів 1,2 ПТБ - не створено об`єктовий матеріальний резерв для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, не затверджено номенклатуру та обсяги резерву відповідно до чинних вимог, матеріальні цінності, що поставляються до резерву, повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний термін їх зберігання;

296. статті 20 частини 1 пункту 2 Кодексу цивільного захисту України ; статті 6 Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1200; розділу ІІІ пункту 2, розділу V глави 4 ПТБ; пунктів 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.8.3 НПАОП 0.00-1.0407 Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання. Безпеки надзвичайних ситуацій. Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги. Стандарт МНС України СОУ МНС 75.2-2:2010 - відсутні матеріали щодо обсягів забезпечення в засобах індивідуального захисту органів дихання згідно вимог чинного законодавства;

297. статті 20 частини 1 пункту 2 Кодексу цивільного захисту України, розділу ІІІ пункту 2, розділу V глави 4 ПТБ; пунктів 3,6 Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1200; пунктів 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.8.3 НПАОП - не забезпечено працюючий персонал об`єкту засобами індивідуального захисту органів дихання згідно діючих нормативних актів.

298. статті 20 частини 1 пунктів 8, 11, статті 92 Кодексу цивільного захисту України; пунктів 6, 17 Порядку здійснення навчання … Додатку 1 Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №443 - не проведено навчання персоналу діям у надзвичайних ситуаціях за програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об`єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

299. пунктів 17, 21, 24 Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об`єктів, затвердженого наказом МНС України від 18 грудня 2000 року №338, у редакції наказу МНС від 16 серпня 2005 року №140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2005 року за №970/11250. Стандарт надання Державним департаментом страхового фонду документації адміністративної послуги щодо видачі свідоцтва про реєстрацію об`єкта у Державному реєстрі потенційно небезпечні об`єктів, затвердженого наказом МНС України від 12 листопада 2020 року №1016, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2010 року за №1235/18530 - не підготовлено та не надано до територіального органу державного нагляду у сфері ЦЗ переоформлену та повністю заповнену форму паспорту потенційно небезпечних об`єктів на машинному та паперовому носіях;

300. пункту 3 частини 1 статті 20, пункту 3 частини 1 статті 40 Кодексу цивільного захисту України: пункту 13 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №444 - не обладнаний інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту щодо конкретних дій у надзвичайних ситуаціях з урахуванням місцевих умов;

301. пункту 11 частини 1 статті 20 Кодексу цивільного захисту - не виконуються завдання і обов`язки суб`єктом господарювання у сфері цивільного захисту, а саме: проведення об`єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту;

302. статті 20 частини 1 пункту 8 Кодексу цивільного захисту України - особи, що залучаються підприємством до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, не пройшли спеціальну підготовку на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відповідно до вимог типового положення про них;

303. статті 20 частини 1 пункту 4, статті 33 частини 9 Кодексу цивільного захисту України, пункту 17 Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року №841 - не організовано розроблення та затвердження Плану евакуації працівників підприємства відповідно до Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

304. статті 130 Кодексу цивільного захисту України, пункту 2 Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року №626 - не організовано розробку та затвердження плану реагування на надзвичайні ситуації;

305. статті 26 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 2, 3 Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 09 жовтня 2013 року №787, розділу ІІІ, пункту 3 ПТБ - для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також для проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення великої кількості населення і техніки не утворено об`єктові формування цивільного захисту з розподілом функціональних обов`язків.

306. статті 20 частини 1, пунктів 1, 25, статті 30 Кодексу цивільного захисту України, пункту 16 Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв`язок у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 вересня 2017 року №733, розділу V глави 2 ПТБ - не забезпечено облаштування об`єкту із збереженням небезпечних речовин, на яких зона можливого ураження у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій не поширюється за їх територію, системою оповіщення. Не визначено наказом осіб, які відповідають за виконання завдань з оперативного оповіщення.

307. статті 20 частини 1, пункту 1 статті 51, пункту 1 статті 52, пункту 2 Кодексу цивільного захисту України, пункту 2 Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року №626, розділу ІІІ, пункту 3 розділу VI, пункту 1 ПТБ - не надано матеріали щодо здійснення заходів у сфері цивільного захисту на об`єктах суб`єкта господарювання (положення, посадові інструкції плани заходів щодо захисту своїх працівників, об`єктів господарювання та довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру).

308. статті 20 частини 1 пунктів 1, 25 Кодексу цивільного захисту України, додатків 1,2 до пункту 5 глави 2 розділу V ПТБ - у приміщеннях чергової служби об`єкту не зберігаються бланки регламентів надання інформації про аварію та повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру.

309. пункту 4 глави 2 розділу V ПТБ - відповідальною особою не розроблені схеми оповіщення, які мають бути затверджені керівником.

310. пунктів 10, 24 Положення про паспортизацію потенційно-небезпечних об`єктів, затвердженого наказом МНС України від 18 грудня 2000 року №338, у редакції наказу МНС від 16 серпня 2005 року №140, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2005 року; пунктів 4, 13 Методики ідентифікації потенційно небезпечних об`єктів, затвердженої наказом МНС України від 23 лютого 2006 року №98, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 березня 2006 року за №286/12160 - з метою належного виконання заходів, визначених нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту населення, техногенної безпеки та охорони довкілля, а також визначення відповідності об`єкта діючим нормативно- правовим актам у сфері визначення небезпечних об`єктів, не внесені зміни в ПОВІДОМЛЕННЯ про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки об`єкту.

311. статті 20 частини 1 пункту 8, статті 91 пункту 2 Кодексу цивільного захисту України, пункту 15 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 року №444 (далі - Порядку здійснення навчання); пунктів 10,11 додатку 1 Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов`язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 жовтня 2013 року №819 - не надані матеріали (посвідчення, протокол, тощо) щодо проходження навчання керівного складу підприємства і фахівців, діяльність яких пов`язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на територіальних курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів Навчально- методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області;

312. статті 20 частини 1 пункту 7 Кодексу цивільного захисту України, розділу ІІІ, пункту 3 ПТБ - не надано матеріали щодо проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій

313. статті 20 частини 1 пункту 13, статті 93 пункту 2 Кодексу цивільного захисту України, розділу ІІІ, пункту 3 ПТБ - відсутній обсяг фінансування для проведення необхідних заходів цивільного захисту не менше ніж 0,5 відсотка обсягу валового доходу об`єкту

314. пункту 4 частини 3 статті 6 Кодексу цивільного захисту України - не утворено комісію з питань надзвичайних ситуацій.

315. пункту 3 глави 1 розділу V ПТБ - не встановлено по периметру об`єкту попереджувальні знаки, електронні інформаційні табло тощо, що оформлюються з урахуванням вимог ДСТУ ISO 3864- 1:2005 «Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення».

316. пункту 4 глави 6 розділу V ПТБ - не пройдено працівниками інструктажі і перевірка знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки

317. пункту 3 частини 1 статті 20 Кодексу цивільного захисту України, пункту 3 глави 6 розділу V ПТБ - у приміщеннях та на шляхах евакуації на видному місці не вивішені відповідні інструкції щодо порядку забезпечення техногенної безпеки та дій працівників об`єкта у разі виникнення надзвичайної ситуації;

318. пунктів 1, 25 частини 1 статті 20 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 3, 18, 19, 28 постанови кабінету Міністрів України №956 - не надано до перевірки повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки за формою ОПН-1, яке складено за результатами проведення ідентифікації потенційно небезпечного об`єкту з урахуванням усієї кількості небезпечних речовин та реальних відстаней до найближчих промислових об`єктів або елементів селитебної території.

Наявність встановлених в Акті №135К стали підставою для звернення позивача з відповідним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд виходить з такого.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини 4 статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі по тексту - Закон) виключно законами встановлюються вичерпний перелік підстав для зупинення господарської діяльності.

Згідно частини 7 статті 7 Закону на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Судом враховується, що аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що за рішенням адміністративного суду, ухваленим за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування, допускається виключно повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг.

Як встановлено судом, позивач просить суд застосувати заходи реагування, які пов`язані з повним або частковим зупиненням експлуатації приміщення.

Відповідно до частин 1, 2 статті 64 Кодексу цивільного захисту України (тут і надалі в редакції, яка була чинною на момент виникнення спірних правовідносин) центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, уповноважений організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб.

Центральний орган виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, реалізує повноваження безпосередньо і через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.

Приписи частини 1 статті 65 Кодексу цивільного захисту України визначають, що центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) з питань, які визначені частиною першою статті 64 цього Кодексу щодо: центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, інших державних органів та органів місцевого самоврядування; суб`єктів господарювання; аварійно-рятувальних служб.

Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до закону (стаття 66 Кодексу цивільного захисту України).

Згідно частини 1 статті 67 Кодексу цивільного захисту України до повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, належить, зокрема, здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства органами та суб`єктами господарювання, аварійно-рятувальними службами, зазначеними у статті 65 цього Кодексу; складення актів перевірок, приписів про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки у разі виявлення таких порушень; звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об`єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей.

Положеннями частин 1, 2 статті 68 Кодексу цивільного захисту України закріплено, що посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у разі порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, у тому числі невиконання їх законних вимог, зобов`язані застосовувати санкції, визначені законом.

У разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров`ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Таким чином, наведені норми закону давали право позивачу звертатися до суду з позовом про повне або часткове зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об`єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей.

Відповідно до частини 1 статті 70 Кодексу цивільного захисту України підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є, зокрема, недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами; нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій; неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб`єктів господарювання.

При цьому, частиною 2 статті 70 Кодексу цивільного захисту України закріплено, що повне або часткове зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Наведеними вище нормами статей 68, 70 Кодексу цивільного захисту України прямо передбачено, що повне або часткове зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Надаючи оцінку наявності підстав для застосування вказаних позивачем заходів реагування суд звертає увагу на те, що відповідач у своєму відзиві на позовну заяву не спростував тверджень позивача щодо наявності вказаних в Акті №135К порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, навпаки, зазначив про їх часткове усунення.

У спірних правовідносинах, що склались у цій справі, відповідачем усунуто лише частину виявлених позивачем порушень вимог законодавства, що не свідчить про відсутність підстав для застосування крайнього заходу реагування у вигляді повного зупинення експлуатації приміщень об`єкта перевірки, виходячи з вимог принципу співмірності обраного заходу реагування тим порушенням, які виникли та тим, які залишилися неусунутими на час розгляду справи.

З урахуванням вищевикладених обставин та правового врегулювання суд дійшов висновку, що виявлені порушення є підставою для застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи об`єкту перевірки, оскільки законодавець пов`язує настання реальної загрози життю та здоров`ю людей від пожежі з обставинами, які можуть призвести до займання та розповсюдження вогню..

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 16 вересня 2020 року у справі №816/4755/15 та у постанові Верховного Суду від 28 квітня 2021 року у справі №640/10129/20.

Судом також враховується, що згідно правової позиції Верховного Суду, викладеної у постанові від 26 червня 2019 року у справі № 2240/2768/18, поняття "загроза життю та здоров`ю людини" є оціночним поняттям, яке лежить у сфері захисту населення, території, майна функція контролю (нагляду) за чим, зокрема, покладена на посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, які мають право звертатися до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування з підстав, передбачених статтею 70 Кодексу цивільного захисту України.

Також, суд вважає за необхідне звернути увагу, що захід реагування, який просить застосувати позивач, має тимчасовий характер, період дії якого залежить безпосередньо від факту усунення відповідачем виявлених порушень. Такий захід реагування має також спонукаючий характер, направлений на забезпечення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

Слід відмітити, що такий захід реагування як повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту - не є санкцією за порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, а є превентивним заходом, який спрямований на недопущення існування невиправданого ризику виникнення надзвичайних ситуацій та, відповідно, ризику завдання шкоди життю і здоров`ю населення.

Наведений правовий висновок відображено у постанові Верховного Суду від 28 лютого 2019 року у справі № 810/2400/18.

В той же час, суд вважає за необхідне наголосити, що існування (не усунення відповідачем) хоча б одного з порушень, встановлених позивачем, які загрожують життю та здоров`ю людей, вже є самостійною достатньою правовою підставою для застосування до нього заходів реагування у вигляді зупинення експлуатації приміщень та технологічного обладнання до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 26 червня 2018 року у справі № 823/589/16.

З урахуванням зазначеного, суд приходить висновку про наявність правових підстав для задоволення позовних вимог в частині застосування заходів реагування.

Щодо вимоги позивача в частині встановлення у судовому рішенні способу і порядку його виконання шляхом зобов`язання керівника акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» зупинити експлуатацію філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Легендарненський елеватор», розташованої за адресою: Донецька область, Олександрівський район, село Іверське, вулиця елітна, 5 до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, суд зазначає таке.

Верховний Суд у своїй постанові від 05 червня 2019 року у справі №809/421/17 дійшов висновку, що виконання судового рішення про застосування заходів реагування покладається на орган, який звернувся з позовом, в даному випадку - на Головне правління ДСНС у Донецькій області, а тому підстави для зобов`язання виконати рішення суду керівника відповідача - відсутні.

Згідно з частиною 1 статті 9, статтею 72, частинами 1, 2, 5 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України, розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб`єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Якщо учасник справи без поважних причин не надасть докази на пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він посилається, суд вирішує справу на підставі наявних доказів.

Беручи до уваги вищенаведене в сукупності, проаналізувавши матеріали справи та надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, та такими, що підлягають частковому задоволенню .

В частині покладення обов`язку щодо забезпечення виконання судового рішення на позивача, суд приходить до висновку про відсутність таких правових підстав, оскільки процедура примусового виконання судового рішення передбачена Законом України «Про виконавче провадження», згідно з положеннями якого примусове виконання рішення суду покладається на органи державної виконавчої служби, а не на сторін у справі.

Відповідно до частини 2 статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Оскільки матеріали справи не містять доказів понесення позивачем витрат, пов`язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, підстави для стягнення з відповідача на користь позивача судових витрат відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 72-77, 139, 143, 241-246, 257, 262, 255 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Адміністративний позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області - задовольнити частково.

2. Застосувати заходи реагування шляхом повного зупинення роботи філії акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Легендарненський елеватор», розташованої за адресою: Донецька область, Олександрівський район, село Іверське, вулиця Елітна, 5, - до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, зазначених в акті від 17 серпня 2021 року №135К.

3. У задоволенні інших позовних вимог відмовити.

4. Судові витрати розподілу не підлягають.

Рішення набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України, після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України, протягом тридцяти днів, з дня складання повного тексту рішення.

Суддя К.Ю. Гарник