Справа № 420/5212/20
Суддя: Марин П.П.
Дата ухвалення: 2020-12-23 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Справа № 420/5212/20
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2020 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Марина П.П., розглянувши у порядку письмового провадження за правилами загального позовного провадження справу за адміністративним позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю)

ВСТАНОВИВ:

До Одеського окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, в якому позивач просить:

застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, , юридична адреса: 65082, Одеська область, м. Одеса, вулиця Дворянська, будинок 2,

- у спосіб: у вигляді повного зупинення експлуатації будівель Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, розташованих за адресами: Одеська область, м. Одеса, вулиця Дворянська, 2, вулиця Пастера, 27,47, вулиця. Преображенська, 24, провулок Маяковського, 7, провулок Шампанськой, 2, вулиця М. Говорова, 4, вулиця Новосельського, 64, вулиця Довженка, 5, 5А, 7А, 9А, 9Б, 9В, вулиця Маразліївська, 1В, Французький бульвар, 24/26, 24/26А, 48/50, 87; 87, вулиця Єлісаветинська, 2, 12, 14;

- у порядок: шляхом відключення за допомогою фахівців енергопостачальних організацій вищевказаних будівель Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від джерел електропостачання (або інших електромереж, електроприладів, пристроїв, обладнання, установок), обмеження до них доступу, за винятком проведення робіт з усунення недоліків наданих в акті перевірки №202 від 13.03.2020, до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які впливають на ризик виникнення надзвичайної ситуації, аварії чи пожежі та можуть спричинити загрозу життю та здоров`ю людей, зазначених в акті перевірки №202 від 13.03.2020 за номерами: 1-19, 21-24, 26, 28-47, 49-64, 66-74, 76-92, 94-100, 103, 104, 106-123, 125, 127, 129-162, 166, 167, 169-184, 186-196, 198-227, 230-290, 292-304, 306-311, 313-324, 326-341, 343-345, 347- 360.

В обґрунтування позовних вимог представник позивача зазначив, що 28 лютого - 13 березня 2020 року, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, наказу ГУ ДСНС України в Одеській області № 433 від 19.12.2019 «Про проведення планових перевірок», на підставі повідомлення про проведення планової перевірки № 251 від 21.01.2020, посвідчення на проведення планової перевірки № 192 від 27.02.2020 посадовими особами Одеського міського управління ГУ ДСНС України в Одеській області здійснено планову перевірку будівель ОНУ імені І.І.Мечникова, розташованих за адресами: Одеська область, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, вулиця Пастера, 27, 47, вул. Преображенська, 24, провулок Маяковського, 7, провулок Шампанський, 2, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вулиця Довженка 5, 5А, 7А, 9А, 9Б, 9В, вулиця Маразліївська, 1В, Французький бульвар, 24/26, 24/26А, 48/50, 87, 87, АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якої перевірено: будівлі, споруди, приміщення, територію з метою перевірки додержання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, за результатами якої складено акт № 202 від 13.03.2020. Актом № 202 встановлені порушення приписів Кодексу цивільного захисту України №5403-VI, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України № 1417 від 30.12.2014, зареєстрованих Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за №252/26697 та інших чинних нормативно-правових актів, стандартів, нормам і правил у сфері пожежі техногенної безпеки. Порушення за номерами 1-19, 21-24, 26, 28-47, 49-64, 66-74, 76-92, 94-100, 103, 104, 106-123, 125, 127, 129-162, 166, 167, 169-184, 186-196, 198-227, 230-290, 292-304, 306-311, 313-324, 326-341, 343-345, 347-360, є такими, що впливають на ризик виникнення надзвичайної ситуації, аварії чи пожежі, що можуть спричинити загрозу життю та здоров`ю людей, а також неможливістю її ефективної ліквідації та рятуванню людей.

Представник позивача вказує, що будь-яких скарг під час проведення планового заходу, чи заперечень на акт № 202, який 13.03.2020 вручено проректору ОНУ імені І.І.Мечникова Серотюку В.І., не надходило.

На переконання позивача подальша експлуатація будівель ОНУ імені І.І.Мечникова, розташованих за адресами: Одеська область, м. Одеса, вулиця Дворянська, 2, вулиця Пастера, 27, 42, вул. Преображенська, 24, провулок Маяковського, 7, провулок Шампанськой, 2, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вулиця Довженка, 5, 5А, 7А, 9А, 9Б, 9В, вулиця Маразліївська, 1В, Французький бульвар, 24/26, 24/26А, 48/50, 87; 87, вулиця Єлісаветинська, 2, ІНФОРМАЦІЯ_1 , 14, з виявленими порушеннями створює реальну та невідворотну загрозу життю та здоров`ю людей.

Відповідачем надано відзив на позов (а.с. 63-104 т.1), в якому представник зазначив, що після усунення більшості порушень правил пожежної безпеки зазначених у акті № 202 від 13.03.2020 року залишилися недоліки, для усунення яких потрібні кошти, у зв`язку з чим університет звернувся до Міністерства освіти і науки України з проханням виділити цільові кошті за рахунок загального фонду держбюджету.

Представник відповідача зазначає, що для усунення недоліків за результатами комплексної перевірки та контролю щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки університетом складено план усунення недоліків. Разом з тим, наданого позивачем часу для усунення недоліків недостатньо.

Також представник позивача стверджує, що встановлення системи протипожежного захисту передбачено з метою вчасного виявлення займання, тобто вже існуючої пожежі. Очевидно, що сама система пожежної сигналізації у займанні вогню безпосередньо участі не приймає.

Стосовно неповного укомплектування пожежного щиту, встановлення глухих (незнімних) град на вікнах першого поверху, не проведення випробування пожежного гідранта на тиск та витрату води, представник відповідача вказує, що такі порушення можуть викликати труднощі з ліквідації пожежі у випадку загорання з інших причин, однак вказані порушення не є такими, що можуть призвести до виникнення пожежі.

Щодо порушень які вказані в Акті, а саме коридори, проходи, виходи та інші шляхи евакуації не обладнанні евакуаційним освітленням із світловими покажчиками «ВИХІД» у відповідності до вимог ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека об`єктів будівництва» ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення» та правил улаштування електроустановок, то на переконання відповідача до нього ці вимоги не можливо застосувати.

На переконання представника відповідача, наявність загрози саме безпосередньо життю та здоров`ю людей (а не загрози виникнення пожежі) є обов`язковою умовою для застосування заходів реагування. Конкретного переліку порушень, які створюють загрозу життю та здоров`ю людей, у Кодексі не наведено. Отже, це є оціночним поняттям, чи створює виявлене порушення загрозу життю та здоров`ю людей у взаємозв`язку із встановленими обставинами, що мають значення для вирішення цього питання.

За твердженнями представника відповідача університетом доведено, що більша частина недоліків зазначених в акті перевірки виконані, тобто відповідачем вжито заходи по запобіганню виникнення загрози життю та здоров`ю людей.

Позивачем подано відповідь на відзив (а.с. 191-195 т. 1), в якій представник позивача, посилаючись зокрема на висновки Верховного суду, викладені в постанові від 08.02.2019 року по справі 3805/4256/17-а, зазначив, що на об`єкті відповідача виявлено наступні порушення вимог пожежної безпеки, а саме:

приміщення університету не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації з виведенням сигналу на пульт цілодобового централізованого спостереження пожежної охорони;

на вікнах корпусів встановлені глухі металеві грати;

будівлі та споруди не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

дерев`яні конструкції дахового приміщення університету не оброблені вогнезахисним розчином;

не відокремлено у відповідності з вимогами п.4.13 та 4.14 ДБН В. 1.1-7-2002, п.9.3.6. ДБН В.2.2-9-2009 пожежонебезпечні та технічні приміщення навчальних корпусів (електрощитові, архіви, склади тощо) протипожежними перегородками 1-го типу із заповненням прорізів дверима з нормованою межею вогнестійкості;

працюючий персонал не забезпечений засобами радіаційного та хімічного захисту згідно вимог, і т.д.

за твердженням позивача, на об`єкті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є у наявності порушення, які за висновком Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду за об`єктивним критерієм є такими, що створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей, оскільки стосуються, зокрема, протипожежних норм.

Представник позивач також вказує, що забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоров`я та власності від невиправданого ризику виникнення надзвичайних ситуацій має пріоритетне значення у порівняні з інтересом відповідача у використанні об`єкту у власній господарській діяльності. Головне управління враховує, що застосований захід реагування має тимчасовий характер, період дії якого залежить безпосередньо від факту усунення відповідачем виявлених порушень.

Відповідачем до суду подані пояснення по справі (а.с. 1-13 т. 2), в яких зазначено про часткове усунення порушень, встановлених в акті перевірки, у зв`язку з чим заплановано повторну перевірку.

Також представник відповідача зазначає, що позовні вимог про вжиття заходів реагування ґрунтуються виключно на підставі висновків акту перевірки додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки. В той же час, вказаний акт перевірки містить тільки перелік встановлених порушень вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки без вказання родових ознак таких порушень і прив`язки їх до певного об`єкту, тобто не конкретизовано по кожному виявленому порушенню, не вказані шляхи їх усунення.

Вказані в акті будівлі відносяться до пам`яток архітектури республіканського та місцевого значення. Разом з тим, відповідач не заперечує, що будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5- 56:2014 «Системи протипожежного захисту». Але зазначає, що згідно з пунктом 1.2 цих ДБН вони встановлюють вимоги до обладнання системами протипожежного захисту лише тих об`єктів, які будуються, реконструюються, капітально ремонтуються або змінюють свою категорію згідно з НАПБ Б.03.002. Тобто при проведенні вказаних робіт потрібен ще час для звернення до Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об`єктів культурної спадщини Одеської ОДА для отримання дозволу на здійснення дій необхідних для виконання вимог вказаних в Акті.

Ухвалою суду від 24.07.2020 року відкрито провадження по даній справі за правилами спрощеного позовного провадження.

Ухвалою суду від 01.09.2020 року вирішено здійснювати розгляд справи в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 28.10.2020 року продовжено строк підготовчого провадження.

Ухвалою суду від 23.11.2020 року закрито підтовче провадження та справи призначено до судового розгляду по суті.

Сторони в судове засідання, призначене на 17.12.2020 року не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи по суті повідомлені належним чином відповідно до вимог КАС України.

Від представника позивача надійшло клопотання про розгляд справи без участі представника позивача за наявними матеріалами справи.

Від представника відповідача надійшло клопотання про розгляд справи в порядку письмового провадження.

У зв`язку з відсутністю потреби заслухання свідка чи експерта, судом, керуючись положеннями ч.9 ст.205 КАС України, прийнято рішення про розгляд справи в порядку письмового провадження.

Вивчивши матеріали справи, дослідивши обставини та факти, якими обґрунтовувалися вимоги, перевіривши їх доказами, суд встановив наступні факти та обставини.

Судом встановлено, що посадовими особами ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області на підставі наказу ГУ ДСНС України в Одеській області № 433 від 19.12.2019 «Про проведення планових перевірок», повідомлення про проведення планової перевірки № 251 від 21.01.2020, посвідчення на проведення планової перевірки № 192 від 27.02.2020 посадовими особами Одеського міського управління ГУ ДСНС України в Одеській області здійснено планову перевірку будівель ОНУ імені І.І.Мечникова, розташованих за адресами: Одеська область, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, вулиця Пастера, 27, 42, вул. Преображенська, 24, провулок Маяковського, 7, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вулиця Довженка 5, 5А, 7А, 9А, 9Б, 9В, вулиця Маразліївська, 1В, Французький бульвар, 24/26, 24/26А, 48/50, 87, 87, АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якої перевірено: будівлі, споруди, приміщення, територію з метою перевірки додержання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки. (а.с.20-22 т.1).

За результатами поведеної перевірки складено акт №202 від 13.03.2020 року (а.с.23-46 т.1).

Як вбачається із зазначеного акту, посадовими особами позивача встановлено ряд порушень, а саме:

№ п/пВимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)Опис фактичних обставин та відповідних доказів (письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства
Головний корпус, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
1. Розділ V п. 1.2. ППБУ, Додаток Г ДБН В. 2.5-56.2014 «Системи протипожежного захисту»Приміщення університету не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації з виведенням сигналу на пульт цілодобового централізованого спостереження пожежної охорони, змонтованої ліцензованою організацією.
2. розділ ІІІ, п.2.16. ППБУНа вікнах на цокольному та 1-му поверсі встановлені глухі металеві грати.
3. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівлі корпусу університету та споруди на території не обладнані системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
4. ст. 20 КЦЗУ; п. 8 додатку Л ДБН В. 2.5-56-2010Не проведено тестування всіх пожежних сповіщувачів, які встановлені на об`єкті адміністративному корпусі, палеонтологічному музеї.
5. Додаток В. (обов`язковий) Табл. В.1 п. 4.8.3. ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту».Не виведено сигнал від приймально-контрольного приладу системи автоматичної пожежної сигналізації на пульт пожежної охорони.
6. стаття 20 КЦЗУ; Розділ V п.1. п. 1.4 ППБУНа підприємстві не забезпечено 10% запас пожежних сповіщувачів від кількості змонтованих.
7. п.п. 2.31., 2.32. гл. 2 розд. ІІІ ППБУНе обладнані будівлі всіх корпусу університету евакуаційним освітленням із світловими покажчиками «ВИХІД» у відповідності до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об`єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок.
8. Розділ ІІІ п. 2.5. ППБУДерев`яні конструкції дахового приміщення університету не оброблені вогнезахисним розчином з веденням нормованого ступеню вогнестійкості.
9. п. 7 розд. І,п. 1.4 гл. 1 розд. V ППБУНе представлені сертифікати відповідності на апаратуру й обладнання, що входять до складу наявної АСПЗ в приміщенні бібліотеки.
10. Розділ V п. 2.2. підпункт 9 ППБУНа дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку відсутні вказані після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів за адресою: вул. Дворянська, 2.
11. Розділ V п. 2.2. підпункт 3 ППБУНе всі пожежні крани-комплекти укомплектовані пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів за адресою: вул. Дворянська, 2.
12. п. 1.3. розд. ІІІ ППБУ Допускається паркування автотранспорту безпосередньо на проїздах й проходах до будівель, споруд, пожежних вододжерел за адресою: вул. Дворянська, 2.
13. Розділ ІІІ п.1.16. ППБУДопускається стоянка транспорту менше 10 метрів від в`їзних воріт на території корпусів університету за адресою: вул. Дворянська, 2.
14. Розділ ІV п. 1.6. ППБУВ з`єднання жил проводів освітлення не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
15. Розділ ІV п. 1.7. ППБУВідкриті електророзподільні коробки (ДОЗИ) в коридорах всіх приміщень навчальних корпусів не закриті кришками з негорючого матеріалу.
16. Розділ ІV п. 1.8. ППБУДопускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в лабораторних, підвальних приміщеннях університету.
17. Розділ IV п.1.п.п.1.18 ППБУ В кабінетах використовуються побутові електронагрівальні прилади (чайник), мікрохвильові печі де його застосування не передбачено технологічним процесом.
18. п. 1.17 гл. 1 розд. ІV ППБУДопускається в лабораторних приміщеннях встановлення електричних розеток та вимикачів на горючі основи (конструкції)
19. п.2.15. гл. 2 розд. ІІІ, ППБУ п.6.13. ДБН В.1.1-7-2002Відсутнє на будівлях корпусів з ухилом покрівлі до 12% включно та висотою від поверхні землі до карнизу або верху зовнішньої стіни (парапету) понад 10 м, а також у будинках з ухилом покрівлі понад 12% і висотою від рівня землі до карнизу або верху зовнішньої стіни (парапету) понад 7 м огородження за периметром покрівлі відповідно до ГОСТ 25772.
20. ч.ч. 2, 4, 5 ст. 57 КЦЗУНе представлені декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки переданих в оренду приміщень
21. Розділ ІІ п. 12 ППБУ, п. 16. Постанова КМУ № 564 від 17.07.2013 р.; ЗУ «Про страхування»Не проведено обов`язкове страхування членів добровільної пожежної дружини.
22. п. 2.3 гл. 2 розд. ІІІ ППБУНе відокремлено у відповідності з вимогами п.4.13 та 4.14 ДБН В.1.1-7-2002, п.9.3.6. ДБН В.2.2-9-2009 пожежонебезпечні та технічні приміщення навчальних корпусів (електрощитові, архіви, склади тощо) протипожежними перегородками І-го типу із заповненням прорізів дверима з нормованою межею вогнестійкості
23. п. 8. розд. ІІ ППБУТериторія, а також будинки, споруди, приміщення всіх корпусів не забезпечені відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
24. Розділ ІІ п. 3., 16. ППБУВідсутні посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму) працівників, які задіяні на роботі з підвищеною пожежною небезпекою та відповідальних за протипожежний стан на об`єкті.
25. стаття 9 ЗУ № 2245, пункт 3 ПКМУ від 11.07.2002 р. № 956 стаття 20 КЦЗУ №5403-VIНе проведено ідентифікацію об`єкту підвищеної небезпеки.
26. п.п. 9, 10, 11 ПКМУ від 19.08.2002р №1200; п. 4.3. наказ МНС України від 15.08.2007р. №557Працюючий персонал не забезпечений засобами радіаційного та хімічного захисту згідно вимог.
27. ст. 4, 6 ПКМУ від 29.03.2001р. №308, п. 3.1.1, 4.2. наказ МНС України від 15.08.2007р. №557Не створено на об`єкті матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Навчальний корпус, м. Одеса, вул. Пастера, 47
28. Пункти 15, 16, 20 розділу ІІ ППБУПосадові особи та працівники не пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки
29. Пункт 1.2 глави 1 розділу ІІІ ППБУНа території навчального корпусу наявні звалища горючих відходів
30. Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу ІІІ ППБУПідвальні та цокольні поверхи не утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки
31. Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу ІІІ ППБУГорища й технічні поверхи не використовуються за призначенням їх засмічено та захаращено сторонніми предметами
32. Пункт 2.16 глави 2 розділу ІІІ ППБУВстановлені ґрати на вікнах, які не розкриваються, не розсуваються та не знімаються
33. Пункт 2.27 глави 2 розділу ІІІ ППБУДвері на шляхах евакуації відчиняються не в напрямку виходу з будівель
34. Пункт 1.6 глави 1 розділу ІV ППБУЗ`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
35. Пункт 1.7 глави 1 розділу ІV ППБУВ електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з`єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів не закриті
36. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівлі корпусів університету та споруди на території не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
37. Пункт 8 розділу ІІ ППБУТериторія навчального корпусу не забезпечена відповідними знаками безпеки в повній мірі
38. Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУТериторія навчального корпусу первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками в повній мірі, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку не забезпечено
39. Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУПрацівники об`єкта засобами індивідуального захисту не забезпечені
40. Постанова КМ від 26 червня 2013 р. №444 пункт 13Інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об`єкта у разі виникнення НС не встановлені
Навчальний корпус, м. Одеса, вул. Пастера, 27
41. Розділ ІІI п.2. п.п. 2.16. ППБУГрати на вікнах в приміщеннях № 2, 3, 4, 11д, 11б, 11, 12, 14, 32, 31, 33, 34, 35, 36, 37 та побутового приміщення не виконані з`ємними або розпашними.
42. Розділ IV п.1. п.п.1.6. ППБУЗ`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів на сходовій клітині евакуаційного виходу 4 поверху не виконано за допомогою опресування, паяння або гвинтових затискачів
43. Розділ IV п.1. п.п.1.7. ППБУРозподільча коробка на горищі ( в обох його приміщеннях), майстерні, коридорі 3 поверху, кабінетах № 2, 5а, 48 не закрита кришкою з негорючого матеріалу
44. Розділ ІІІ п.2 п.п. 2.12. ППБУНа дверях горища не вказано місце зберігання ключів.
45. Пункт 1.17 розділу ІV ППБУЕлектророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлено на горючі основи (конструкції) в приміщенні № 31 та 42.
46. Розділ ІІІ п.2. п.п. 2.32. ППБУНе обладнано приміщення закладу евакуаційним освітленням із світловими покажчиками „Вихід згідно вимог ДБН В.2.5-23-2003, ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01.
47. Пункт 2.27 глави 2 розділу ІІІ ППБУДвері на шляхах евакуації (біля аудиторії №42) відчиняються не в напрямку виходу з будівлі
48. Пункт 1.16 розділу ІV ППБУГрупові електрощитки не оснащенні схемою підключення споживачів з пояснювальними написами на сходовій клітині 4 поверху та приміщеннях №11, 17, 35.
49. ППБУ Розділ ІV п.1.18Допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи на сходовій клітині 4 поверху та аудиторії №14.
50. ППБУ Розділ ІV п.1.18Допускається використання в приміщеннях закладу № 48, 41, 39, 37, 34, 33, 8, 11, 12, 5а, в коридорі біля 34 аудиторії, сходовій клітині 4 поверху, приміщенні чергового, світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла
51. ППБУ Розділ ІІ п.6Не відкориговані плани евакуації.
52. Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу ІІІ ППБУНе оброблено засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності дерев`яні конструкції горищного приміщення.
53. Розділу ІV п.2 абзац 7. Наказу МВС України 15.01.2018 № 25Допускається використання вогнегасників за відсутності розтруба або гнучкого рукава (залежно від типу вогнегасника) в приміщенні бібліотеки, аудиторіях № 39, 35, 34, 11, 5.
54. Пункт 2.31 розділу ІІІ ППБУСходові клітки, внутрішні відкриті сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням.
55. Пункт 1.19 розділу ІІІ ППБУДопускається куріння в приміщеннях університету (сходова клітина 4 поверху).
56. Абзац другий пункту 2.37 глави 2 розділу ІІІ ППБУНа шляхах евакуації (коридорах) розташовані меблі, обладнання та інші матеріали.
57. Розділ ІV п. 1.8. ППБУДопускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж.
58. пункти 9, 10, 11 ПКМУ №1200 пункт 4.3. ПТБПрацюючий персонал не забезпечений засобами радіаційного та хімічного захисту згідно вимог.
59. Пункт 2.12 глави 2 розділу ІІІ ППБДопускається використовувати горища не за призначенням, засмічувати та захаращувати сторонніми предметами
60. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівлі корпусів університету та споруди на території не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
Навчальна бібліотека, м. Одеса, вул. Преображенська, 24
61. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділу III. п.2, п.п. 2.5. ППБУНе проведено вогнезахисту обробку дерев`яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисною речовиною організацією, яка має відповідну ліцензію на такий вид робіт.
62. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п.2, п.п 2.37 ППБУДопускається улаштування на шляхах евакуації порогів та турнікети, які перешкоджають вільній евакуації людей.
63. ст. 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II. п.16. ППБУ Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
64. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ IV. п.1, п.п 1.6 ППБУДопускається з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в скрутку в приміщеннях.
65. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ IV. п.1, п.п 1.16 ППБУВ електрощитовій відсутня схема підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
66. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п.2, п.п 2.1 ППБУПриміщення сараю не очищено від горючого сміття.
67. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п.2, п.п 2.16 ППБУГрати, які встановлені на вікнах в приміщенні, де перебувають люди виконані так, що не можуть зніматися, розкриватися або розсуватися.
68. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п.2, п.п 2.3 ППБУНе встановлено протипожежні двері, в приміщенні електрощитової.
69. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділу V. п. 3.6. ППБУПриміщення бібліотеки не до забезпечені первинними засобами пожежогасіння - вогнегасниками, згідно норм належності.
70. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівля бібліотеки університету та споруди на території не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
71. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділу II. п. 8. ППБУПриміщення не до забезпечене відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» в повному обсязі.
Навчальний корпус, м. Одеса, провул. Маяковського, 7
72. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділу III. п.2, п.п. 2.5. ППБУНе проведено вогнезахисту обробку дерев`яних конструкцій горищних приміщень вогнезахисною речовиною організацією, яка має відповідну ліцензію на такий вид робіт.
73. ст. 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ II. п.16. ППБУ Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».
74. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ IV. п.1, п.п 1.6 ППБУДопускається з`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів в скрутку в загальних коридорах.
75. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ IV. п.1, п.п 1.16 ППБУВ електрощитовій відсутня схема підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
76. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п.2, п.п 2.1 ППБУПриміщення підвалу не очищено від горючого сміття.
77. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п.2, п.п 2.16 ППБУГрати, які встановлені на вікнах в приміщенні, де перебувають люди виконані так, що не можуть зніматися, розкриватися або розсуватися.
78. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділу IV. п.1, п.п. 1.4. ППБУДопускається застосування саморобних некаліброваних плавких вставок в електрощитовій.
79. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділу V. п. 3.6. ППБУПриміщення учбового корпусу не до забезпечені первинними засобами пожежогасіння - вогнегасниками, згідно норм належності.
80. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівлі корпусів університету та споруди на території не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
81. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділу II. п. 8. ППБУПриміщення не до забезпечене відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007«Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности» в повному обсязі.
Навчальний корпус, м. Одеса, провулок Шампанський, 2
82. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівля корпусу університету не обладнано автоматичними системами протипожежного захисту з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
83. п. 2.16 гл. 2 розд. ІІІ ППБУ Допускається експлуатація у корпусі приміщень із встановленими глухими гратами на вікнах цокольного, 1-го, 2-го поверхів.
84. п.п. 2.5, 2.6 гл. 2 розд. ІІІ ППБУ Не проведено вогнезахисне обробляння дерев`яних дахових конструкцій в корпусі за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, стелажів суб`єктами господарювання, які мають відповідну ліцензію на такий вид робіт.
85. п. 8. розд. ІІ. ППБУТериторія, а також будинки, споруди, приміщення корпусу не забезпечені відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
86. Розділ V п. 1.2 ППБУДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту».Приміщення музеїв не обладнано системою пожежегасіння відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
87. п. 1.3. розд. ІІІ ППБУДопускається паркування автотранспорту безпосередньо на проїздах й проходах до будівель, споруд.
88. п. 3.17 розд. V ППБУ Первинні засоби пожежогасіння експлуатуються без раструбів, що не відповідає до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом МНС України від 02.04.2004р. №152 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004р. за N554/9153
89. п. 9 розд. ІІ, п.п. 1.1.,1.2. гл. 1 розд. ІV; ППБУ п.2.1.17. ПУЕВідсутні відомості (дані) щодо пожежної безпеки проводів і кабелів згідно ДСТУ 4809-2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробовування», ДСТУ Б.В.1.1-11:2005 «Електричні кабельні лінії. Метод випробовування на вогнестійкість»
90. п.п. 2.31., 2.32. гл. 2 розд. ІІІ ППБУ Адмін. корпус університету не обладнано евакуаційним освітленням із світловими покажчиками «ВИХІД» у відповідності до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об`єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок
91. п. 1.17 гл. 1 розд. ІV ППБУДопускається в приміщеннях корпусу університету встановлення електричних розеток та вимикачів на горючі основі (конструкції)
92. п. 1.18 гл. 1 розд. ІV ППБУДопускається складування горючих матеріалів в корпусі університету на відстані менше 1 м від електроустаткування.
93. п. 1.16 гл. 1 розд. ІV ППБУЕлектрощити, групові електрощитки не забезпечені схемами підключення споживачів.
94. п.2.15. гл. 2 розд. ІІІ, ППБУ п.6.13. ДБН В.1.1-7-2002Відсутнє на будівлі корпусу з ухилом покрівлі до 12% включно та висотою від поверхні землі до карнизу або верху зовнішньої стіни (парапету) понад 10 м, а також у будинках з ухилом покрівлі понад 12% і висотою від рівня землі до карнизу або верху зовнішньої стіни (парапету) понад 7 м огородження за периметром покрівлі відповідно до ГОСТ 25772
95. Розділ ІV п. 1.6. ППБУВ приміщеннях корпусу в дозах та електропроводки освітлення з`єднання жил проводів і кабелів не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
96. Розділ ІV п. 1.7. ППБУЕлектророзподільні коробки (ДОЗИ) в коридорах всіх приміщень корпусу не закриті кришками з негорючого матеріалу.
97. Розділ ІV п. 1.8. ППБУДопускається улаштування та експлуатація тимчасових дільниць електромереж в приміщеннях корпусу університету.
98. пункт 1.18. глави 1 розділу IV ППБУВ кабінетах допускається експлуатація побутових електронагрівних приладів (чайник) де його застосування не передбачено технологічним процесом.
99. ст.20,55 КЦЗУ; Розділ ІV п. 2 п.п. 2.26 ППБУВ кабінетах лінії живлення до кожного побутового кондиціонера не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту на загальній лінії, яка живить кондиціонери.
100. ст. 20 КЦЗУ; п. 8 додатку Л ДБН В. 2.5-56-2014Не проведено тестування всіх пожежних сповіщувачів, які встановлені в лабораторіях, не надано договір на її обслуговування.
101. Додаток В. (обов`язковий) Табл. В.1 п. 4.8.3. ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту».Не надано проектну документацію на АПС з виводом сигналу від системи АПС на пульт пожежної охорони.
102. стаття 9 ЗУ № 2245, ПКМУ від 11.07.2002 р. № 956 КЦЗУ №5403-VI пункт 3 стаття 20Не проведено ідентифікацію об`єкту підвищеної небезпеки.
103. п.п. 9, 10, 11 ПКМУ від 19.08.2002р №1200; наказ МНС України від 15.08.2007р. №557 п. 4.3.Працюючий персонал не забезпечений засобами радіаційного та хімічного захисту згідно вимог.
104. п.27 ПКМУ від 15.02.1999р. №192Службові та адміністративні приміщення не забезпечені радіотрансляційними точками.
105. п. 13 Постанова КМУ від 26 червня 2013 року № 444Відсутні інформаційно-довідкових куточків щодо дій персоналу об`єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій у побуті.
Навчальний корпус за адресою: м. Одеса, вул. М. Говорова, 4
106. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівлі корпусів університету та споруди на території не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
107. розділ ІІІ, п.2.16. ППБУНа вікнах на цокольному та 1-му поверсі встановлені глухі металеві грати.
108. п.п. 2.31., 2.32. гл. 2 розд. ІІІ ППБУНе обладнані будівлі всіх корпусу університету евакуаційним освітленням із світловими покажчиками «ВИХІД» у відповідності до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об`єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок.
109. Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу ІІІ ППБУПідвальні та цокольні поверхи не утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки (захаращені сміттям та старими меблями).
110. Розділ ІІІ п.п.2.17,2.23 ППБУДопускається у порушенні вимог горюче оздоблення (облицювання) стін на 1-му поверсі (на шляху евакуації).
111. Розділ IІІ п.2.37 ППБУВідсутні пристрої для самозачинення дверей 2-ої сходової клітини та відсутні двері на 1-ий сходовій клітині.
112. Розділ IІІ п.2.37 ППБУДопускається зачинення дверей 2-ої сходової клітини на замки.
113. Розділ V п. 2.2. підпункт 3 ППБУНе всі пожежні крани-комплекти укомплектовані пожежним рукавом та не відремонтована система дистанційного запуску пожежних насосів.
114. п.2.2 Розділу V ППБУ, п. 9.3ДБН В.2.5-6:2012Допускається виконання трубопроводу системи внутрішнього протипожежного водопроводу з пластикових труб в підвальному приміщенні.
115. п. 1.3. розд. ІІІ ППБУ Допускається паркування автотранспорту безпосередньо на проїздах й проходах до будівель, споруд.
116. Розділ ІV п. 1.6. ППБУВ з`єднання жил проводів освітлення не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
117. Розділ ІV п. 1.7. ППБУВідкриті електророзподільні коробки (ДОЗИ) в коридорах всіх приміщень навчальних корпусів не закриті кришками з негорючого матеріалу.
118. Розділ ІV п. 1.8. ППБУДопускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в підвальних приміщеннях корпусу.
119. п. 1.17 гл. 1 розд. ІV ППБУДопускається на 1-му поверсі встановлення електричних розеток та вимикачів на горючі основи (конструкції)
120. Розділ ІІ п. 12 ППБУ, п. 16. Постанова КМУ № 564 від 17.07.2013 р.; ЗУ «Про страхування»Не проведено обов`язкове страхування членів добровільної пожежної дружини.
121. п. 2.3 гл. 2 розд. ІІІ ППБУНе відокремлено у відповідності з вимогами п.4.13 та 4.14 ДБН В.1.1-7-2002, п.9.3.6. ДБН В.2.2-9-2009 пожежонебезпечні та технічні приміщення навчальних корпусів (електрощитові, архіви, склади тощо) протипожежними перегородками І-го типу із заповненням прорізів дверима з нормованою межею вогнестійкості
122. п. 8. розд. ІІ ППБУТериторія, а також будинки, споруди, приміщення всіх корпусів не забезпечені відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
123. Розділ ІІ п. 3., 16. ППБУВідсутні посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму) працівників, які задіяні на роботі з підвищеною пожежною небезпекою та відповідальних за протипожежний стан на об`єкті.
124. стаття 9ЗУ № 2245, пункт 3ПКМУ від 11.07.2002 р. № 956 стаття 20 КЦЗУ №5403-VIНе проведено ідентифікацію об`єкту підвищеної небезпеки.
125. п.п. 9, 10, 11 ПКМУ від 19.08.2002р №1200; п. 4.3. наказ МНС України від 15.08.2007р. №557Працюючий персонал не забезпечений засобами радіаційного та хімічного захисту згідно вимог.
126. ст. 4, 6 ПКМУ від 29.03.2001р. №308, п. 3.1.1, 4.2. наказ МНС України від 15.08.2007р. №557Не створено на об`єкті матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Факультет історії та філософії 4-й поверх, м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 64.
127. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівлі корпусів університету та споруди на території не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
128. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI ППБУ Розділ ІV, п.1.16Групові електрощитки не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).
129. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI Пункти 5, 6 розділу ІІ ППБУВ приміщеннях факультету плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі не відповідають вимогам.
130. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI Пункт 1.6 глави 1 розділу ІV ППБУЗ`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів що знаходяться в коридорі, деканаті та в комп`ютерному класі не здійснюється за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів.
131. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI Пункт 1.7 глави 1 розділу ІV ППБУВідгалужувальні та з`єднувальні коробки в приміщенні комп`ютерного класу не закриті кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів.
132. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI ДСТУ 7313:2013 Розділ 8.п.8.7, п.п.8.7.1. ППБУШляхи евакуації не обладнані евакуаційним освітленням з написом «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні підключеними до джерела живлення незалежно від живлення на загальній лінії.
133. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI Розділ III п. 2.31 ППБУСходові клітини та коридор не забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002»Пожежна безпека об`єктів будівництва» ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення» та ПУЕ. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
134. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI Пункт 2.16 глави 2 розділу ІІІВстановленні в приміщені деканату та в коридорі на вікнах ґрати не розкриваються, не розсуваються та не знімаються.
135. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI Розділ ІV, п. 2.26. ППБУВ приміщені деканату не забезпечено побутові кондиціонери автономним пристроєм електричного захисту.
136. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI Розділ V п.4 Наказ МОН України №974 від 15.08.16Допускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщеннях, навчальних аудиторіях та в викладацьких кафедри історії та філософії
137. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI ППБУ Розділ 2, п.3В коридорі факультету не виконується в повному обсязі протипожежний режим, який включає порядок утримання шляхів евакуації;
138. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI Розділ ІІІ п. 14 Наказ МОН України №974 від 15.08.16 Допускається розташвання дзеркала на шляхах евакуації
139. ст. 20, 51 Додаток до Порядку п.п.2 абзац 2, 4 КЦЗУ Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки дозиметричного та хімічного контролю, затвердженого ПКМУ №1200 від 19.08.2002рПрацюючий персонал та студенти не забезпечені засобами радіаційного та хімічного захисту.
140. ст. 20,55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ V п. 2.2. ППБУ ДБН 2.5:2012 Р8 п8.13 Розділ V п.4 Наказ МОН України №974 від 15.08.16В коридорі факультету допускається пожежний кран-комплект, який не укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
141. ст. 20,55 КЦЗУ № 5403-VI Розділ V п. 3.10. ППБУ Розділ VІ п.11 Наказ МОН України №974 від 15.08.16Переносні вогнегасники не розміщуються шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення;
142. ст. 20,55 КЦЗУ № 5403-VI Розділ ІІІ п.8 Наказ МОН України №974 від 15.08.16В приміщеннях аудиторій навчального поверху відсутня табличка з указаним прізвищем відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу та інструкція з пожежної безпеки.
143. ст. 20,55 КЦЗУ № 5403-VI Розділ ІV п. 1.18 ППБУ В приміщенні комп`ютерного класу, 7,9,9а аудиторіях, викладацькій філософії та в санітарній кімнаті допускається експлуатація світильників зі знятими ковпаками, розсіювачами.
144. ст. 20,55 КЦЗУ № 5403-VI Розділ ІV п. 1.18 ППБУВ аудиторії № 1 допускається експлуатація пошкодженої розетки біля входу.
145. ст. 20,55 КЦЗУ № 5403-VI Розділ ІV п. 1.18 ППБУВ приміщені деканату, коридорі та в викладацькій кафедри філософії допускається використання побутових електронагрівальних приладів з порушенням встановлених їх виробником правил експлуатації та в місцях (приміщеннях), де їх застосування заборонено.
146. ст. 20,55 КЦЗУ № 5403-VI Розділ ІІІ п. 2.37 ППБУДопускається улаштування порогів та виступів в коридорі та в приміщенні викладацької кафедри культурології.
Навчальний корпус «лабараторія» за адресою: м. Одеса, вул. Довженка, 7А.
147. Пункти 15,16,20 розділу ІІ ППБУПосадові особи та працівники не пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки
148. Пункт 2.16 глави 2 розділу ІІІ ППБУНа вікнах приміщень, де перебувають люди, встановлені глухі нез`ємні ґрати.
149. Пункт 1.6 глави 1 розділу ІV ППБУЗ`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів
150. Пункт 1.7 глави 1 розділу ІV ППБУВідгалужувальні та з`єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів не закриті.
151. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівлі корпусів університету та споруди на території не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
152. Пункт 2.3 глави 2 розділу ІІІ ППБУ, пункт 1.24 глави 1 розділу IV ППБУЕлектрощитову сертифікованими протипожежними дверима не обладнано.
153. Розділ ІІІ п.2.11 ППБУПриміщення електрощитової засмічено та захаращено сторонніми предметами.
154. Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ № 5403-VI; Працівники об`єкта засобами індивідуального захисту не забезпечені.
155. Постанова КМ від 26 червня 2013 р. №444 пункт 13Інформаційно-довідкові куточки щодо дій персоналу об`єкта у разі виникнення НС не встановлені
156. Пункти 5, 6 розділу ІІ ППБУНа об`єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі не відповідають вимогам.
157. Пункт 2.27 глави 2 розділу ІІІ ППБУДвері на шляхах евакуації 1-го, 2-го та 3-го поверхів відчиняються не в напрямку виходу з будівель (приміщень).
158. Розділ V п.2.2 пп. 6Пожежні кран-комплекти повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання. При виготовленні шаф рекомендується передбачати в них місце для зберігання двох вогнегасників.
159. Пункт 2.31, 2,32 глави 2 розділу ІІІ ППБУСходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації не забезпечені евакуаційним освітленням.
160. ст. 20, 55; КЦЗУ № 5403-VI; Розділ ІV п.3.8 ППБУПриміщення не забезпечено в повному обсязі первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).
161. Пункт 2.37, глави 2 розділу ІІІ ППБУДозволяється захаращувати шляхи евакуації меблями, обладнанням, різними матеріалами. На шляхах евакуації встановлено пристрій який обертається, що перешкоджає вільній евакуації людей.
162. Розділ V п. 3.10 ППБУМісця знаходження первинних засобів пожежогасіння не забезпечені вказівними знаками згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Експлуатація вогнегасників не відповідає вимогам Типових норм належності вогнегасників, Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154. Вогнегасники не розміщенні на вертикальній конструкції на висоті 1.5 м.
163. ст. 20, 55 КЦЗУ №5403- VІ; пункт 3.18 глави 3 Розділу V ППБУ На вогнегасниках відсутні облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об`єкті системою нумерації
164. ст. 20, 55 КЦЗУ №5403- VІ; пункт 1.18 глави 1 Розділу ІV ППБУ В каб. № 217 допускається експлуатація пошкодженої розетки.
165. ст.20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ ІV, п. 1.18 ППБУНа світильниках з лампами розжарювання не встановлені захисні скляні ковпаки. Використовуються побутові електронагрівальні прилади в не відведених місцях (приміщеннях).
166. Розділ V п.2.2 пп.2 ППБУКожен пожежний кран-комплект не укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з`єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними;
167. Розділ V п.3.11 ППБУПожежні щити не укомплектовані повною мірою
168. Розділ IV п. 1.17 ППБУДопускаються встановлення електророзеток та вимикачів на горючі основи (конструкції) без підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.
169. Розділ ІІІ п. 2.31 ППБУСходові клітини, коридори та проходи між корпусами не забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002» Пожежна безпека об`єктів будівництва» ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення» та ПУЕ. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей.
Астрономічна обсерваторія, за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська, 1В
170. Розділ V п. 1.2. ППБУУсі приміщення абсерваторії не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації з виведенням сигналу на пульт цілодобового централізованого спостереження пожежної охорони.
171. Розділ ІV п. 1.7. ППБУДопускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщеннях абсерваторії.
172. Розділ ІІІ п. 2.32. ППБУШляхи евакуації головного корпусу не забезпечені евакуаційним освітленням з написом «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні підключеними до джерела живлення незалежно від живлення на загальній лінії.
173. розділ ІІ, п.5. ППБУВідсутні оновлені плани евакуації та інструкції. Не організовані відпрацювання даної інструкції, щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації студентів, за якою не рідше одного разу на півроку проводити практичні тренування всіх задіяних працівників та затвердити керівником інструкцію, що визначає дії працівників щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей.
174. Розділ ІV п. 1.6. ППБУВ приміщеннях, з`єднання жил проводів і кабелів освітлення та в дозах не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
175. Розділ ІV п. 1.7. ППБУВідкриті електророзподільні коробки (ДОЗИ) не закриті кришками з негорючого матеріалу.
176. Розділ ІV п. 1.18. ППБУДопускається експлуатація електропроводів та електрокабелів з пошкодженою ізоляцією в механічному корпусі.
177. Розділ II п. 8., Розділ V п. 3.10. ППБУПриміщення та територію астрономічної абсерваторії не забезпечено в повному обсязі відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
178. Розділ V п. 3.17. ППБУНе всі наявні вогнегасники пройшли технічне обслуговування відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».
179. Розділ ІІІ п. 2.11. ППБУТериторія не очищена від сухого листя та дерев.
180. Розділ ІІІ п. 2.37. ППБУВ будівлях допускається замикання евакуаційних виходів на навісні замки які не відчиняються самостійно та немає позначення «місце зберігання ключів».
181. Розділ ІV п. 1.18. ППБУДопускається підвішування електросвітильників безпосередньо на струмопровідних дротах.
182. Розділ ІV п. 1.24. ППБУПриміщення електрощитових не відділено протипожежними перешкодами відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об`єктів будівництва».
183. п. 1.18 гл. 1 розд. ІV ППБУ Допускається складування горючих матеріалів в механічному корпусі абсерваторії на відстані менше 1 м від електроустаткування.
184. п. 1.17 гл. 1 розд. ІV ППБУДопускається в приміщенні охорони встановлення електричних розеток та вимикачів на горючі основи (конструкції)
185. п. 7 Наказ МНС України № 140 від 16.08.05 року, п. 3.1.1 наказ МНС України від 23.02.2006р. №98 Наказ МНС України № 557 від 15.08.2007 року,Не проведено ідентифікацію об`єкта на визначення його потенційної небезпеки.
186. ст. 130 ст. 130 Кодексу цивільного захисту України, наказ МНС №96 від 28.12.2010Відсутній план реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
Ботанічний сад та біологічна станція, за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 48/50;87;87 (нижня тераса)
187. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівлі корпусів університету та споруди на території не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
188. Розділ ІV п. 1.7. ППБУДопускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщеннях ботанічного саду.
189. Розділ ІV п. 1.6. ППБУВ приміщеннях, з`єднання жил проводів і кабелів освітлення та в дозах не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
190. Розділ ІV п. 1.7. ППБУВідкриті електророзподільні коробки (ДОЗИ) не закриті кришками з негорючого матеріалу.
191. Розділ II п. 8., Розділ V п. 3.10. ППБУПриміщення та територію бот. саду не забезпечено в повному обсязі відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
192. Розділ V п. 3.17. ППБУНе всі наявні вогнегасники пройшли технічне обслуговування відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги».
193. Розділ ІІІ п. 2.11. ППБУТериторія не очищена від сухого листя та дерев.
194. Розділ ІV п. 1.18. ППБУДопускається підвішування електросвітильників безпосередньо на струмопровідних дротах.
195. п. 1.17 гл. 1 розд. ІV ППБУ Допускається в приміщенні адмін. корпусу встановлення електричних розеток та вимикачів на горючі основи (конструкції)
196. п. 7 Наказ МНС України № 140 від 16.08.05 року, п. 3.1.1 наказ МНС України від 23.02.2006р. №98 Наказ МНС України № 557 від 15.08.2007 року,Не проведено ідентифікацію об`єкта на визначення його потенційної небезпеки.
197. ст. 130 ст. 130 Кодексу цивільного захисту України, наказ МНС №96 від 28.12.2010Відсутній план реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
Навчальний корпус за адресою: м. Одеса вул. Французький бульвар, 24/26; 24/26А
198. п. 1.2 гл. 1 розд. V ППБУ Будівлі корпусів університету та споруди на території не обладнані автоматичними системами протипожежного захисту з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження пожежної охорони, системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей у відповідності до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»
199. п. 2.16 гл. 2 розд. ІІІ ППБУ Допускається експлуатація у всіх корпусах приміщень із встановленими глухими гратами на вікнах цокольного, 1-го та 2-го поверхів.
200. п. 8. розд. ІІ. ППБУТериторія, а також будинки, споруди, приміщення всіх корпусів не забезпечені відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
201. Розділ V п. 2.2. підпункт 3 ППБУНе всі пожежні крани-комплекти укомплектовані пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів за адресою: Французький бульвар, 24/26.
202. п. 1.3. розд. ІІІ ППБУ Допускається паркування автотранспорту безпосередньо на проїздах й проходах до будівель, споруд, пожежних вододжерел за адресою: Французький бульвар, 24/26; Французький бульвар, 24/26А.
203. п. 9 розд. ІІ, п.п. 1.1.,1.2. гл. 1 розд. ІV; п.2.1.17.Не представлені відомості (дані) щодо пожежної безпеки проводів і кабелів згідно ДСТУ 4809-2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробовування», ДСТУ Б.В.1.1-11:2005 «Електричні кабельні лінії. Метод випробовування на вогнестійкість»
204. ст. 20, 55 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ III. п.2, п.п 2.1 ППБУПриміщення підвалу не очищено від горючого сміття та старої меблі.
205. п.п. 2.31., 2.32. гл. 2 розд. ІІІ ППБУ Не обладнані будівлі всіх корпусів університету евакуаційним освітленням із світловими покажчиками «ВИХІД» у відповідності до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об`єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення» та Правил улаштування електроустановок
206. п. 1.17 гл. 1 розд. ІV ППБУДопускається в приміщеннях навчальних встановлення електричних розеток та вимикачів на горючі основи (конструкції)
207. п. 2.3 гл. 2 розд. ІІІ ППБУ Не відокремлено у відповідності з вимогами п.4.13 та 4.14 ДБН В.1.1-7-2002, п.9.3.6. ДБН В.2.2-9-2009 пожежонебезпечні та технічні приміщення навчальних корпусів (електрощитові, архіви, склади тощо) протипожежними перегородками І-го типу із заповненням прорізів дверима з нормованою межею вогнестійкості
208. п. 7 розд. І , п. 1.4 гл. 1 розд. V ППБУНе представлені сертифікати відповідності на апаратуру й обладнання, що входять до складу наявної АСПЗ в приміщеннях університету.
209. п. 2.23, 2.37 гл. 2 розд. ІІІ ППБУ Влаштовано у будівлі корпусу під сходовою клітиною торгівельне приміщення.
210. п. 2.23 гл. 2 розд. ІІІ, ППБУ п.5.19 ДБН В.1.1-7-2002Двері 2-го евакуаційного виходу з коридорів поверхів, вестибюлів (фойє), лекційних залів всіх корпусів мають врізані замки, що перешкоджають їх вільному відкриванню зсередини без ключа.
211. п. 2.23, 2.37 гл. 2 розд. ІІІ ППБУВідсутні (зняті) двері у незадимлюваній сходовій клітці (типу Н4) у будівлі корпусу.
212. п. 2.23, 2.37 гл. 2 розд. ІІІ ППБУ Допускається влаштування у підвальних приміщеннях в об`ємі сходової клітки приміщення для зберігання майна.
213. Розділ ІІ п. 3., 16. ППБУВідсутні посвідчення про проходження навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічного мінімуму) працівників, які задіяні на роботі з підвищеною пожежною небезпекою та відповідальних за протипожежний стан на об`єкті.
214. Розділ ІV п. 1.6. ППБУВ всіх приміщеннях навчальних корпусів в дозах з`єднання жил проводів і кабелів не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
215. Розділ ІV п. 1.7. ППБУВідкриті електророзподільні коробки (ДОЗИ) в коридорах всіх приміщень навчальних корпусів не закриті кришками з негорючого матеріалу.
216. Розділ ІV п. 1.8. ППБУДопускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в лабораторних, підвальних приміщеннях університету.
217. Розділ ІІ п. 12 ППБУ п. 16. Постанова КМУ № 564 від 17.07.2013 р.; ЗУ «Про страхування»Не проведено обов`язкове страхування членів добровільної пожежної дружини.
218. ст. 20 КЦЗУ № 5403-VI Табл. 1 п. 1.21. НАПБ Б.06.004-2005В приміщенні кухні столової на 2-му поверсі в корпусі гуманітарних факультетів для гасіння пожеж при загоряння жиру з зонах з кухонним обладнанням (плити, системи витяжної вентеляції) не встановлені автоматичні модулі установки пожежогасіння.
219. Розділ V п. 2.3. підпункт 1 ППБУУ приміщенні насосної станції в корпусах гуманітарних факультетів за адресою Французький бульвар, 24/26 та 24/28 не вивішена загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв`язки насосів.
220. Розділ ІІІ п. 2.5. ППБУНе проведено обробку вогнезахисним просоченням дерев`яних конструкцій сценічної коробки зі складанням акту в актовому залі корпусу гуманітарних факультетів за адресою Французький бульвар, 24/26.
221. ст. 20 КЦЗУ № 5403-VI п. 8 додатку Л ДБН В. 2.5-56-2016 Не проведено тестування всіх пожежних сповіщувачів, які встановлені на об`єкті язиковому центрі та корпусі гуманітарних факультетів.
222. стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ V п.1. п. 1.4 ППБУНа підприємстві не забезпечено 10% запас пожежних сповіщувачів від кількості змонтованих.
223. Додаток В. (обов`язковий) Табл. В.1 п. 4.8.3. ДБН В.2.5-56-2016 «Системи протипожежного захисту».Не виведено сигнал від приймально-контрольного приладу системи автоматичної пожежної сигналізації на пульт пожежної охорони.
224. Розділ V п. 2.1.підпункт 3 ППБУВ корпусі гуманітарних факультетів відсутній безперешкодний під`їзд до пожежного водоймища збоку житлових будинків за адресою Французький бульвар, 24/26.
225. Розділ V п. 2.3. підпункт 6 ППБУБіля входу в приміщення насосної станції не розміщено напис (табло) «Пожежна насосна станція» з освітленням у ночі за адресою Французький бульвар, 24/26.
226. Розділ ІV п. 1.18. ППБУДопускається підвішування електросвітильників безпосередньо на струмопровідних дротах.
227. Розділ ІІІ п.1.16. ППБУДопускається стоянка транспорту менше 10 метрів від в`їзних воріт на території корпусів університету за адресою: Французький бульвар, 24/26; Французький бульвар, 24/26А.
228. стаття 9 пункт 3 ЗУ № 2245, ПКМУ від 11.07.2002 р. № 956 КЦЗУ №5403-VI стаття 20Не проведено ідентифікацію об`єкту підвищеної небезпеки.
229. п. 4. Наказ МНС України від 18.12.2000 року № 338 Наказ МНС України від 16.08.2005 року № 140Не розроблено паспорт потенційно небезпечного об`єкта з урахуванням усіх чинників небезпеки.
230. п.п. 9, 10, 11 ПКМУ від 19.08.2002р №1200; п. 4.3.наказ МНС України від 15.08.2007р. №557 Працюючий персонал не забезпечений засобами радіаційного та хімічного захисту згідно вимог.
Адміністративний корпус за адресою: м. Одеса вул. Єлісаветінська, буд. 12
231. Розділ V п.1.2. ППБУНе обладнані приміщення закладу (адміністративні, навчальні, побутові, виробничі тощо) системою пожежною сигналізації у відповідності до ДБН В.2.5-56 "Системи протипожежного захисту".
232. Розділ V п.1.2. ППБУНе обладнані приміщення закладу (адміністративні, навчальні, побутові, виробничі тощо) системою оповіщення людей та управління евакуацією у відповідності до ДБН В.2.5-56 "Системи протипожежного захисту" з урахуванням вимог ДБН В 2.5-23-2003, ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01.
233. Розділ ІІІ, п. 2.31 ППБУНе забезпечені сходові клітки, внутрішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації ліцею евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7 "Пожежна безпека об`єктів будівництва", ДБН В.2.5-23 "Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення" та Правил улаштування електроустановок.
234. Розділ ІІІ, п.2.5 ППБУНе проведено вогнезахисну обробку дерев`яних конструкції горищного приміщення будівлі навчального корпусу та виробничої майстерні ліцею.
235. Розділ ІІІ п.п.2.17,2.23. ППБУДопускається у порушенні вимог горюче оздоблення (облицювання) стін на 1-му поверсі у фоє біля коменданта (на шляху евакуації).
236. Розділ ІV, п.1.8 ППБУДопускається у порушенні вимог улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщеннях будівлі закладу (подовжувачів тощо), а саме в коридорі на 3-му поверсі біля кабінету Архіву.
237. Розділ ІV, п.1.6 ППБУДопускається у порушенні вимог з`єднання проводів електроживлення у скрутку в приміщеннях будівлі закладу на 2-му поверсі біля каб. №9, в кабінеті юридичного відділу (провід на кондиціонер).
238. Розділ ІV, п.1.7 ППБУДопускається у порушенні вимог експлуатація з`єднувальних та відгалужувальних коробок електропроводки з не закритими кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів в приміщеннях будівлі закладу. (каб. № 9, на 2-му поверсі, каб. Каса на 1-му поверсі закладу.
239. Розділ ІV, п.п. 1,9, 1.16 ППБУ Не до оснащенні та не закриті електрощити, групові електрощитки схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки тощо) приміщень будівлі ліцею.
240. Розділ ІV п.1.21 ППБУНе надано матеріали підтверджуючі улаштування, а також їх перевірку системи блискавкозахисту у відповідності до ДСТУБ В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»
241. Розділ V, п.3.6, п.3.8 ППБУ Не забезпечено приміщення будівлі закладу первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками тощо) відповідно до вимог та норм належності.
242. Розділ VІ, п.1.4 ППБУДопускається у приміщеннях будівлі закладу використання електроплиток, мікрохвильовок, електрочайників, за межами спеціально обладнаних приміщень (підсобних, адміністративних, навчальних приміщеннях), а саме на 2-му поверсі каб. №9, №16, кабінет юридичного відділу, каб. №13, на 1-му поверсі каб. № 7, в приміщені холу, каб. Каси.
243. стаття 20 КЦЗУ пункт 8 розділу ІІ ППБУПриміщення будівлі не забезпечені відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»
244. пункти 9, 10, 11 ПКМУ №1200 п. 2 Р.ІІІ 3. п.4 Р.V ПТБНе забезпечено працюючий персонал закладу засобами захисту органів дихання згідно норм належності.
245. КЦЗУ № 5403-VI ст. 55 глави 13; Розділ ІІ, п. 5 ППБУНе відповідають вимогам встановлені плани (схеми) евакуації людей з поверхів будівлі закладу на випадок пожежі. На доповнення до схематичних планів евакуації не розроблена та не затверджена керівником інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей
246. КЦЗУ № 5403-VI ст. 55 глави 13; Розділ ІV, п. 1.24 ППБУПриміщення електрощитової не обладнано протипожежними дверима із відповідною межею вогнестійкості.
Навчальний корпус хімічного факультету за адресою: м. Одеса вул. Єлісаветінська, буд.14
247. Розділ V п.1.2. ППБУНе обладнані приміщення закладу (адміністративні, навчальні, побутові, виробничі тощо) системою пожежною сигналізації у відповідності до ДБН В.2.5-56 "Системи протипожежного захисту".
248. Розділ V п.1.2. ППБУНе обладнані приміщення закладу (адміністративні, навчальні, побутові, виробничі тощо) системою оповіщення людей та управління евакуацією у відповідності до ДБН В.2.5-56 "Системи протипожежного захисту" з урахуванням вимог ДБН В 2.5-23-2003, ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01.
249. Розділ ІІІ, п. 2.31 ППБУНе забезпечені сходові клітки, внутрішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації закладу евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7 "Пожежна безпека об`єктів будівництва", ДБН В.2.5-23 "Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення" та Правил улаштування електроустановок.
250. Розділ ІІІ, п.2.5 ППБУНе проведено вогнезахисну обробку дерев`яних конструкції горищних приміщень будівлі закладу.
251. Розділ ІІІ, п.2.5 ППБУНе проведено вогнезахисну обробку дерев`яних конструкції лекційного залу , сцени закладу до відповідної межі вогнестійкості відповідним розчином ліцензованою організацією (кабінет велика хімічна).
252. Розділ ІV, п.1.8 ППБУДопускається у порушенні вимог улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщеннях будівлі закладу (подовжувачів тощо). На 1-му поверсі каб. №113, на 2-му поверсі каб. № 202, на 3-му поверсі каб. № 303, на 4-му поверсі каб. № 405.
253. Розділ ІV, п.1.17 ППБУ Допускається у порушенні вимог встановлення електророзеток, вимикачів, перемикачів та інші подібні апарати які на горючі основі (конструкції). (повинні встановлюватись з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра.) в приміщеннях будівлі закладу на 3-му поверсі в каб. № 304.
254. Розділ ІV, п.1.6 ППБУДопускається у порушенні вимог з`єднання проводів електроживлення у скрутку в приміщеннях будівлі закладу, а саме в приміщенні горища, на 4-му поверсі каб № 405, каб. №401, на 3-му поверсі каб. №309, каб. № 304, в кабінеті велика хімічна, на 2-му поверсі каб. №201,
255. Розділ ІV, п.1.7 ППБУДопускається у порушенні вимог експлуатація з`єднувальних та відгалужувальних коробок електропроводки з не закритими кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів в приміщеннях будівлі закладу, а саме, на 2-му поверсі в кабінеті велика хімічна, на 3-му поверсі каб. №304, каб. №309, каб. №300 у приміщені горища тощо.
256. Розділ ІV, п.1.18 ППБУДопускається у порушенні вимог експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією; користування пошкодженими розетками, вимикачами та іншими електровиробами, а саме на 4-му поверсі каб. №405, каб. №401, на 3-му поверсі каб. № 301, каб. №305, на 2-му поверсі каб. № 207 пошкоджена розетка та провід до холодильника, в кабінеті велика хімія, каб. № 201 у підвальному приміщені та на горищі тощо.
257. Розділ ІV, п.1.12, п.1.18 ППБУ Допускається у порушенні вимог прокладання електропроводів горючими основами у горищному приміщені, на 2-му поверсі в кабінеті велика хімічна, у підвальному приміщені тощо.
258. Розділ ІV, п.1.12, п.1.18 ППБУ Допускається у порушенні вимог використання обігрівачів із відкритими спіралями та пошкоджені обігрівачі у закладі, а саме, на 3-му поверсі каб. №305, каб. №303, №309, на 4-му поверсі каб. №401,каб. №405, каб. №403, каб. №401.
259. Розділ ІV, п.п. 1,9, 1.16 ППБУ Не до оснащенні та не закриті електрощити, групові електрощитки схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки тощо) приміщень будівлі закладу.
260. Розділ ІV п.1.21 ППБУНе надано матеріали підтверджуючі улаштування, а також їх перевірку системи блискавкозахисту у відповідності до ДСТУБ В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»
261. пункт 9 розділу ІІ пункти 1.1, ППБУ 1.2 глави 1 розділу ІV пункт 2.1.17 ПУЕНе представлені (не надані) відомості (дані) щодо пожежної безпеки проводів і кабелів згідно ДСТУ 4809-2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробовування», ДСТУ Б.В.1.1-11:2005 «Електричні кабельні лінії. Метод випробовування на вогнестійкість»
262. КЦЗУ № 5403-VI ст. 55 глави 13; Розділ 7, п. 7, п/п. 7.2.4. ДБН В.1.1-7-2016Не забезпечено відкритим другим евакуаційним виходом приміщення закладу розташованого на 2-му поверсі кабінету велика хімічна де меже перебувати 100 осіб.
263. КЦЗУ № 5403-VI ст. 55 глави 13; ППБУ Розділ ІІІ п.2.37Допускається у приміщеннях закладу улаштування (встановлення) на шляху евакуації меблів, виступів тощо, а саме , на 4-му поверсі, на 3-му поверсі, на 2-му поверсі в коридорі каб. 205, кабінет велика хімічна, на клітинному марші між 2-м та 1-м поверхах встановлено інженерне обладнання (батарея), каб. №202 не прикріплений лінолеум у коридорі (проході), на 1-му поверсі заставлено прохід до підвалу тощо.
264. Розділ V, п.3.6, п.3.8 ППБУ Не забезпечено приміщеннях будівлі закладу первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками тощо) відповідно до вимог та норм належності.
265. КЦЗУ № 5403-VI ст. 55 глави 13; Розділ V п.3, п. 3.7 ППБУПід час вибору первинних засобів пожежогасіння не враховано фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих речовин і матеріалів, їх взаємодію з вогнегасними речовинами.
266. Розділ VІ, п.1.5 ППБУДопускається у порушенні вимог захаращення навчальних класів (аудиторій тощо) та кабінетів меблюю, різноманітним майном, приладами, моделі, речі, приладдя, які повинні зберігатися у шафах, на стелажах або на стаціонарно встановлених стояках а саме на 2-му поверсі у кабінеті велика хімічна, на 3-му поверсі каб. №309, каб.301, каб.304, каб. 305, на 2-му поверсі каб. №205, на 1-му поверсі каб. №116.
267. КЦЗУ № 5403-VI ст. 20, 55; Розділ V п. 2.2 ППБУ.Пожежні кран-комплекти не укомплектовані згідно норм належності (рукавами, стволами, полу гайками, важелями полегшення для відкривання крану).
268. КЦЗУ № 5403-VI ст. 20, 55; Розділ V п. 2.2 ППБУ.Встановлені ПК у будівлі закладу не відповідають вимогам ДБН В.2.5-64:2021 «Внутрішній водопровід та каналізація», а саме частина внутрішнього протипожежного водопроводу виконана із пластику.
269. Розділ V п. 2.2. підпункт 9 ППБУНа дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку відсутні вказані після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
270. ППБУ п. 1.4 Розділу V; п. Ж.8.1.2.3 ДБН В.2.5-56:2014; Не проводиться гідравлічні і пневматичні випробовування трубопроводів установки водяного пожежогасіння
271. пункти 9, 10, 11 ПКМУ №1200 п. 2 Р.ІІІ 3. п.4 Р.V ПТБНе забезпечено працюючий персонал закладу засобами захисту органів дихання згідно норм належності.
272. ст. 20 КЦЗУ Розділ 3 ПТБ п.6-19 Метод.ідентифікації ПНОНе проведено ідентифікацію об`єкта на визначення його потенційної небезпеки.
273. Розділ ІІІ, п.2.9 ППБУДля всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з вимогами ДСТУ Б В.1.1-36 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» (далі - НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, із позначенням на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.
274. Розділ VІ, п.1.4 ППБУДопускається у приміщеннях будівлі закладу використання електроплиток, мікрохвильовок, електрочайників, за межами спеціально обладнаних приміщень (підсобних, адміністративних, навчальних приміщеннях), а саме на 1-му поверсі каб. № 115, каб. №113, на 2-му поверсі каб. №207, на 4-му поверсі каб. № 405каб. №404.
275. КЦЗУ № 5403-VI ст. 55 глави 13; Розділ ІV, п. 1.24 ППБУПриміщення електрощитової не обладнано протипожежними дверима із відповідною межею вогнестійкості.
276. КЦЗУ № 5403-VI ст. 55 глави 13; Розділ ІІІ, п. 2.10, розділ VI п. 1.4 ППБУ Зберігаються балони із киснем в учбовому кабінеті із порушень вимог їх зберігання.
Гуртожиток № 1, м. Одеса, вул. Єлисаветинська, 2
277. Розділ ІV п. 1.7. ППБУДопускається улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщеннях гуртожитку.
278. Розділ ІІІ п. 2.32. ППБУШляхи евакуації будівель не забезпечені евакуаційним освітленням з написом «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні підключеними до джерела живлення незалежно від живлення на загальній лінії.
279. Розділ ІV п. 1.6. ППБУВ приміщеннях гуртожитку, з`єднання жил проводів і кабелів в дозах не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
280. Розділ ІV п. 1.7. ППБУВідкриті електророзподільні коробки (ДОЗИ) в коридорах не закриті кришками з негорючого матеріалу.
281. Розділ ІV п. 1.18. ППБУДопускається експлуатація електропроводів та електрокабелів з пошкодженою ізоляцією.
282. Розділ V п. 1.2. ППБУУсі приміщення гуртожитків не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації з виведенням сигналу на пульт цілодобового централізованого спостереження пожежної охорони.
283. Розділ V п.1.2. ППБУНе обладнані приміщення закладу (адміністративні, навчальні, побутові, виробничі тощо) системою оповіщення людей та управління евакуацією у відповідності до ДБН В.2.5-56 "Системи протипожежного захисту" з урахуванням вимог ДБН В 2.5-23-2003, ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01.
284. Розділ ІІІ п. 2.16. ППБУГрати які встановлені на вікнах перших поверхів в приміщенні всіх гуртожитків не виконані так, що можуть зніматися, розкриватися або розсуватися.
285. Розділ ІІІ п. 2.37. ППБУВ будівлях допускається замикання евакуаційних виходів на навісні замки які не відчиняються самостійно та немає позначення «місце зберігання ключів».
286. Розділ ІV п. 1.18. ППБУДопускається підвішування електросвітильників безпосередньо на струмопровідних дротах.
287. Розділ ІV п. 1.24. ППБУПриміщення електрощитових не відділено протипожежними перешкодами відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об`єктів будівництва».
288. Розділ V п. 2.2. ППБУНе всі пожежні крани забезпечені навісними шафами, отворами для провітрювання та в деяких відсутні кран-комплекти.
289. Розділ V п. 2.2. ППБУСистема дистанційного пуску насосів посилювачів внутрішнього протипожежного водопроводу в будівлях гуртожитків знаходиться в непрацюючому стані, або відсутня, згідно ДБН В.2.5-64.2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»
290. Постанова КМУ № 564 від 17.07.2013 р.Не проведено обов`язкове страхування членів добровільної пожежної дружини.
291. ст. 130 ст. 130 Кодексу цивільного захисту України, наказ МНС №96 від 28.12.2010Відсутній план реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.
292. Розділ VІ п. 5.6 ППБУЧерговий персонал гуртожитків, а також проживаючі не забезпечені пристроями фільтрувальними для само рятування під час пожежі для організації евакуації людей у разі виникнення пожежі.
293. Розділ II п. 8., Розділ V п. 3.10. ППБУПриміщення та територію гуртожитків не забезпечено в повному обсязі відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
294. п. 1.18 гл. 1 розд. ІV ППБУ Допускається складування горючих матеріалів в приміщеннях всіх гуртожитків на відстані менше 1 м від електроустаткування.
Гуртожиток № 2, м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 64
295. Розділ ІІI п.2. п.п. 2.16. ППБУГрати на вікнах ізолятору, підвального приміщення, приміщень № 6, 7, 8, 9, 10, 11, в приміщеннях туалету (2 поверху), не виконані зємними або розпашними
296. Розділ IV п.1. п.п.1.12 ППБУЕлектрична проводка на 2-му поверcі (приміщення кухні) прокладена поверхнею горючих основ
297. Розділ IV п.1. п.п.1.6. ППБУЗ`єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів в підвальному приміщенні, сходовій клітині евакуаційного виходу І поверху та кімнати № 59, не виконано за допомогою опресування, паяння або гвинтових затискачів
298. Розділ IV п.1. п.п.1.7. ППБУРозподільча коробка в підвальному приміщенні, кімнатах №46, 32 не закрита кришкою з негорючого матеріалу
299. Розділ IV п. 1 п.п. 1.24. ППБУПриміщення електрощитової не обладнано протипожежними дверима
300. Розділ ІІІ п.2 п.п. 2.12. ППБУНа дверях горища не вказано про місце зберігання ключів.
301. Таблиця А додатку 1, п.5.8. ДБН В.2.2-56-2014.Тривожні сповіщення від приладів приймально-контрольних пожежних систем протипожежного захисту не виведені на пульт цілодобового спостереження.
302. Пункт 1.17 розділу ІV ППБУЕлектророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлено на горючі основи (конструкції) в приміщенні кухні на 2 поверсі.
303. Розділ ІІІ п.2. п.п. 2.32. ППБУНе обладнано приміщення евакуаційним освітленням із світловими покажчиками „Вихід згідно вимог ДБН В.2.5-23-2003, ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01.
304. Пункт 2.27 глави 2 розділу ІІІ ППБУДвері на шляхах евакуації (з 2 поверху) не відчиняються в напрямку виходу з будівлі (приміщень).
305. Пункт 1.16 розділу ІV ППБУГрупові електрощитки не оснащенні схемою підключення споживачів з пояснювальними написами.
306. Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУПриміщення у повному обсязі не забезпечено первинними засобами пожежогасіння згідно типових норм належності.
307. ППБУ Розділ ІV п.1.18Допускається підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи в приміщеннях підвалу.
308. ППБУ Розділ ІV п.1.18Допускається використання в приміщеннях гуртожитку № 59, 59а, 54, коридору, сходовій клітині 2, 3 поверху, приміщенні чергового гуртожитку світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків).
309. ППБУ Розділ ІІ п.6Не відкориговані плани евакуації та інструкції в гуртожитку.
310. Розділ І п.7, ППБУ.Не представлено сертифікати відповідності на апаратуру й обладнання, що входять до складу наявної автоматичної пожежної сигналізації в корпусах.
311. Розділ V п.1.2 ППБУ; п. 7.2.22 ДБН В.2.2-56-2014.На об`єкті не забезпечено 10 % резерв запасу пожежних сповіщувачів.
312. Розділ V глава 1, п. 1.4 ППБУ.Не надано наступну документацією: - проектна документація та виконавчі креслення на установки пожежної сигналізації; - акт приймання в експлуатацію установок пожежної сигналізації.
313. Розділ ІV глава 1 п. 1.12 ППБУНе надано акти проведення прихованих робіт.
314. Пункт 2.37 глави 3 розділу V ППБУДопускається замикати на врізні замки двері на евакуаційних виходах 2 поверху.
Будівля гуртожитку розташована за адресою: м. Одеса, вул. Довженка, буд. 9А;9Б;9В
315. Розділ V п.1.2. ППБУНе обладнані приміщення гуртожитку (адміністративні, навчальні, побутові, виробничі тощо) системою пожежною сигналізації у відповідності до ДБН В.2.5-56 "Системи протипожежного захисту".
316. Розділ V п.1.2. ППБУНе обладнані приміщення гуртожитку (адміністративні, навчальні, побутові, виробничі тощо) системою оповіщення людей та управління евакуацією у відповідності до ДБН В.2.5-56 "Системи протипожежного захисту" з урахуванням вимог ДБН В 2.5-23-2003, ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01.
317. Розділ ІІІ, п. 2.31 ППБУНе забезпечені сходові клітки, внутрішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації гуртожитку евакуаційним освітленням відповідно до вимог ДБН В.1.1-7 "Пожежна безпека об`єктів будівництва", ДБН В.2.5-23 "Проектування електрообладнання об`єктів цивільного призначення" та Правил улаштування електроустановок.
318. Розділ V п.1.2. ППБУДопускається у порушенні вимог експлуатація облаштованого дитячого садочку на 1-му поверсі, де на вікнах встановлені глухі не з`ємні металеві грати.
319. Розділ V п.п.1.1,1.2.,1.4 ППБУНе представлені підтверджуючи матеріали щодо змонтованої системи протипожежного захисту, а саме евакуаційного освітлення відповідно до вимог. Підставою для проектування СПЗ є завдання на проектування (Додаток В цих будівельних норм) видане замовником системи відповідно до ДСТУ-Н Б А.2.2-10 та [2], [33]. відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 п.5.3. «Системи протипожежного захисту» та не відповідає вимогам змонтована Система пожежної сигналізації виявленням ознак пожежі на ранній стадії відповідно до вимог ДБН В.2.5-56 п.7.2.1 п.п «а» «Системи протипожежного захисту».
320. Розділ ІV, п.1.8 ППБУДопускається у порушенні вимог улаштування та експлуатація тимчасових електромереж в приміщеннях будівлі, а саме у спальних кімнатах, у приміщені кухні на 6-му поверсі лівого блоку, каб. №407 тощо.
321. Розділ ІV, п.2.26 ППБУЖивлення побутових наявних кондиціонерів в приміщеннях гуртожитку закладу не забезпечене автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії.
322. Розділ ІV, п.1.6 ППБУДопускається у порушенні вимог з`єднання проводів електроживлення у скрутку в приміщеннях будівлі гуртожитку. (адміністративних, навчальних складських, кухонні приміщення, тощо).
323. Розділ ІV, п.1.7 ППБУДопускається у порушенні вимог експлуатація з`єднувальних та відгалужувальних коробок електропроводки з не закритими кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів в приміщеннях будівлі гуртожитку закладу.
324. Розділ ІV, п.1.18 ППБУДопускається у порушенні вимог експлуатація кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією, користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з`єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами; підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, експлуатація світильників зі знятими ковпаками (розсіювачами); використання в світильників з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпаків), використання побутових електронагрівальних приладів (електрочайників тощо) в місцях (приміщеннях), де їх застосування не передбачено.
325. Розділ ІV, п.п. 1,9, 1.16 ППБУ Не до оснащенні та не закриті електрощити, групові електрощитки схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки тощо) приміщень будівлі закладу.
326. Розділ ІV п.1.21 ППБУНе надано матеріали підтверджуючі улаштування, а також їх перевірку системи блискавкозахисту у відповідності до ДСТУБ В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»
327. пункт 9 розділу ІІ пункти 1.1, ППБУ 1.2 глави 1 розділу ІV пункт 2.1.17 ПУЕНе представлені (не надані) відомості (дані) щодо пожежної безпеки проводів і кабелів згідно ДСТУ 4809-2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробовування», ДСТУ Б.В.1.1-11:2005 «Електричні кабельні лінії. Метод випробовування на вогнестійкість»
328. Розділ ІІІ п.2.37 ППБУДопускається захаращення шляхів евакуації гуртожитку сходові марші, коридори тощо сторонніми предметами (меблями, одягом, тощо) .
329. Розділ ІІІ п. 2.37. ППБУНе відремонтовані та відсутні драбини встановлені на балконах (лоджіях) гуртожитку.
330. Розділ V, п.3.6, п.3.8 ППБУ Не забезпечено приміщеннях будівлі гуртожитку первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками тощо) відповідно до вимог та норм належності.
331. стаття 20 КЦЗУ пункт 8 розділу ІІ ППБУПриміщення будівлі гуртожитку не забезпечені відповідними знаками безпеки згідно ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
332. Розділ V п. 2.2. підпункт 9 ППБУНа дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку відсутні вказані після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
333. ППБУ п. 1.4 Розділу V; п. Ж.8.1.2.3 ДБН В.2.5-56:2014; пп. 3.7.9 п. 3.7 Наказу № 76 від 17.05.2005р. «Державного комітету України з питань житлово-комунальногоНе проводиться гідравлічні і пневматичні випробовування трубопроводів установки водяного пожежогасіння
334. Розділ ІІІ п. 2.3;ППБУп.4.13, п.4.14; ДБН В.1.1-7-2002 п.9.3.6. ДБН В.2.2-9-2009Не відокремлено у відповідності з вимогами пожежонебезпечні приміщення електрощитових розташованих у закладі протипожежними дверима з нормованою межею вогнестійкості розташованих у будинку.
Будівля гуртожитків розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Довженка, буд. 5; 5А.
335. п.1.2. Розділ V ППБУ, Приміщення гуртожитку не обладнані автоматичною системою пожежної сигналізації з виводом на пульт цілодобового пожежного спостереження, згідно ДБН В.2.5-56:2014.
336. Розділ V п.1.2. ППБУВідсутня система оповіщення людей та управління евакуацією у відповідності до ДБН В.2.5-56:2014. "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" з урахуванням вимог ДБН В 2.5-23-2003, ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01.
337. Розділ ІІІ , п.2.37. ППБУ Підпункт 4 пункту 14 розділ 3 Наказ № 974 від 15.08.2016 рокуЗняті (демонтовані) дверні полотна в отворах, що з`єднують коридори зі сходовими клітками;
338. п. 1.6. Р.ІV ППБУ; У приміщеннях гуртожитку з`єднання та окінцювання жил проводів виконано в скрутку.
339. Розділ IV п.1.18. ППБУ. Допускається в кімнатах експлуатація електросвітильників з відкритими лампами розжарення без захисних ковпаків.
340. Розділ IV п.1.18. ППБУ. Допускається в кімнатах експлуатація пошкоджених розеток.
341. Розділ IV п.1. 8. ППБУ. Допускається в кімнатах експлуатація тимчасових електромереж.
342. Розділ ІV, п.1.16 ППБУГрупові електрощити гуртожитку не оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами та вказанням номінального струму апарату захисту
343. п. 9 розд. ІІ, п.п. 1.1.,1.2. гл. 1 розд. ІV; ППБУ п.2.1.17. ПУЕНе представлені відомості (дані) щодо пожежної безпеки проводів і кабелів згідно ДСТУ 4809-2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробовування», ДСТУ Б.В.1.1-11:2005 «Електричні кабельні лінії. Метод випробовування на вогнестійкість»
344. Розділ IІІ п.2, 2.16 ППБУНа першому та другому поверсі гуртожитку на вікнах встановлені глухі металеві грати.
345. Розділ ІV п.1.24. ППБУПриміщення електрощитової не обладнано сертифікованими протипожежними дверми з межею вогнестійкості не менше ніж 0,6 години.
346. п. 7 Наказу МНС України № 140 від 16.08.05 року, Наказ МНС України № 140 від 16.08.05 року, наказ МНС України від 23.02.2006р. №98. Наказ МНС України № 557 від 15.08.2007 року, п. 3.1.1 Наказ МНС України № 557 від 15.08.2007 р.)Не проведено ідентифікацію об`єкта на визначення його потенційної небезпеки.
347. КЦЗУ № 5403-VI; ст. 17, 20, 55; Не забезпечено працюючий персонал засобами індивідуального захисту органів дихання для евакуації людей у разі виникнення пожежі.
Будівля гуртожитку розташованого за адресою: м. Одеса, провул. Шампанський, 2.
348. Розділ V п. 1.2. ППБУУсі приміщення гуртожитку не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації з виведенням сигналу на пульт цілодобового централізованого спостереження пожежної охорони.
349. Розділ V п.1.2. ППБУНе обладнані приміщення системою оповіщення людей та управління евакуацією у відповідності до ДБН В.2.5-56 "Системи протипожежного захисту" з урахуванням вимог ДБН В 2.5-23-2003, ПУЕ, ДНАОП 0.00-1.32-01.
350. Розділ ІІІ п. 2.32. ППБУШляхи евакуації будівель не забезпечені евакуаційним освітленням з написом «ВИХІД» білого кольору на зеленому фоні підключеними до джерела живлення незалежно від живлення на загальній лінії.
351. Розділ ІV п. 1.6. ППБУВ приміщеннях гуртожитків з`єднання жил проводів і кабелів в дозах не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).
352. Розділ ІІІ п. 2.37. ППБУНе відремонтовані та відсутні драбини встановлені на балконах (лоджіях) гуртожитку.
353. Розділ ІV п. 1.7. ППБУВідкриті електророзподільні коробки (ДОЗИ) в коридорах не закриті кришками з негорючого матеріалу.
354. Розділ ІV п. 1.18. ППБУДопускається експлуатація електропроводів та електрокабелів з пошкодженою ізоляцією.
355. Розділ ІІІ п. 2.16. ППБУГрати які встановлені на вікнах перших поверхів в приміщенні всіх гуртожитків не виконані так, що можуть зніматися, розкриватися або розсуватися.
356. Розділ ІV п. 1.24. ППБУПриміщення електрощитових не відділено протипожежними перешкодами відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об`єктів будівництва».
357. стаття 20 КЦЗУ № 5403-VI; Розділ V , п.1.21. ППБУ Розділ 2 п. 2.7. Наказ МНС України від 29.09.2011 року № 1037 пункт 2 розділ 6 Наказ № 974 від 15.08.2016 рокуНе укладений договір на проведення технічного обслуговування наявних в будівлях та спорудах підприємства пожежних кран-комплектів.
358. Підпункт 6 пункту 5 розділ 8 Наказ № 974 від 15.08.2016 рокуЧерговий персонал гуртожитку, а також їх мешканці не забезпечені індивідуальними засобами захисту органів дихання для організації евакуації в разі виникнення пожежі.
359. Розділ V п.2.3. пп.4 ППБУ Не перевіряється надійність переведення пожежних насосів з основного на резервне електропостачання (не рідше одного разу на місяць) з реєстрацією результатів у журналі та електрифіковані засувки ( не рідше двох разів на рік).
360. п. 1.24. Розділ ІV ППБУПриміщення електрощитової не відділено протипожежними перешкодами відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об`єктів будівництва».
Екземпляр акту №202 від 13.03.2020 року отримав ОСОБА_1 13.03.2020 року.

У зв`язку з виявленими порушеннями, визначеними в акті перевірки, які є такими, що впливають на ризик виникнення надзвичайної ситуації, аварії чи пожежі та можуть спричинити загрозу життю та здоров`ю людей позивач звернувся до суду з даним позовом.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) передбачені Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

В ст.1 вказаного закону наведені терміни, зокрема: державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища; заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються у формі перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та в інших формах, визначених законом.

Державний нагляд (контроль) здійснюється за місцем провадження господарської діяльності суб`єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом (ч.1 ст.4. Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

Відповідно до ч.5 ст.4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду. Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб`єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб`єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

Згідно ч.7 та ч.8 ст.7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Припис - обов`язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державного нагляду (контролю) суб`єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб`єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.

Відносини, пов`язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначенням повноважень органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов`язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності регулюються Кодексом цивільного захисту України (далі КЦЗ України).

Статтею 20 КЦЗ України визначено завдання і обов`язки суб`єктів господарювання у сфері цивільного захисту.

Відповідно до ч.3 ст.55 КЦЗ України забезпечення пожежної безпеки суб`єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб`єктів господарювання.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.64 КЦЗ України центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, уповноважений організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб. Центральний орган виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, реалізує повноваження безпосередньо і через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення. До складу центрального органу виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, і його територіальних органів входять: 1) органи державного нагляду у сфері пожежного нагляду; 2) органи державного нагляду у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки; 3) підрозділи забезпечення та інші структурні підрозділи.

Згідно п.12 ч.1 ст.67 КЦЗ України до повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, належить звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об`єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.68 КЦЗ України посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, у разі порушення вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, у тому числі невиконання їх законних вимог, зобов`язані застосовувати санкції, визначені законом. У разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров`ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Згідно з положеннями ст.70 КЦЗ України підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є:

1) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами;

2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення;

3) випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки;

4) нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій;

5) відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;

6) невідповідність кількості засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників суб`єкта господарювання, їх непридатність або відсутність;

7) порушення правил поводження з небезпечними речовинами;

8) відсутність або непридатність до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об`єктів або об`єктів підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій;

9) відсутність на об`єкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовність до виконання покладених на неї завдань, у тому числі через відсутність відповідних документів, приладів, обладнання або засобів індивідуального захисту;

10) неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб`єктів господарювання;

11) проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних об`єктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань техногенної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, суб`єктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають.

Повне або часткове зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Загальні вимоги з пожежної безпеки до будівель, споруд різного призначення та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються, будівельних майданчиків, а також під час проведення робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення будівель та споруд (далі - об`єкт) встановлюються Правилами пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року №1417. Ці Правила є обов`язковими для виконання суб`єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Разом з тим, судом досліджено припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки №90 від 09.11.2020 року, складений посадовими особами позивача. (а.с. 53-63 т.2)

Так, припис складено за результатом проведення в період з 03.11.2020 року по 09.11.2020 року позапланової перевірки ОНУ імені І.І.Мечникова, розташованих за адресами: Одеська область, м. Одеса, вул. Дворянська, 2, вулиця Пастера, 27, 42, вул. Преображенська, 24, провулок Маяковського, 7, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вулиця Довженка 5, 5А, 7А, 9А, 9Б, 9В, вулиця Маразліївська, 1В, Французький бульвар, 24/26, 24/26А, 48/50, 87, 87, АДРЕСА_3 , 12, 14.

Як вбачається із зазначеного припису, посадовими особами позивача встановлено ряд порушень, які необхідно усунути у строк до 10.02.2021 року, а саме не усунуті порушення, які відповідають наступним пунткам акту перевірки №202 від 13.03.2020 року: 1-9, 22, 26, 32-33, 36, 39, 41, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 67-68, 70, 72, 77, 80, 82-84, 90, 100, 103, 104, 121, 125, 127, 132, 134, 139, 140, 148, 151, 154, 156, 159, 161, 166, 170, 172, 181-183, 186-187, 194-199, 201, 204-211, 218, 220-223, 225, 230-235, 240, 244, 247-251, 260, 263-264, 268, 271-272, 275, 278, 282-284, 289-292, 299, 301, 303-304, 309, 313-318, 326, 330, 334-337, 344-350, 355-356, 358-359.

Також, судом досліджені наявні в матеріалах справи договори, акти виконаних робіт, листи, надані відповідачем на підтвердження обставин щодо вчинення дій направлених на усунення встановлених під час перевірки порушень, які зафіксовані в акті перевірки №202 від 13.03.2020 року. (а.с.106-185 т.1, 14-32 т.2).

З наданих до суду доказів вбачається, що відповідачем частково усунуті порушення, які зафіксовані в акті перевірки №202 від 13.03.2020 року.

Разом з тим, суд зазначає, що виявлені порушення, зазначені в акті, зокрема, відсутність системи протипожежного захисту, не оброблення дерев`яних елементів горищних покриттів засобами вогнезахисту, наявність глухих грат, не можуть призвести до пожежі, проте, не усунення цих порушень, у разі виникнення пожежі, може створити умови, що призведуть до загибелі людей або ж нанесенню шкоди їх здоров`ю. У свою чергу, наявність цих порушень підтверджується матеріалами справи.

Крім того, наявність таких порушень, як підвішування електросвітильників безпосередньо на струмопровідних дротах, в приміщенні охорони та адмінкорпусу та в деяких інших приміщеннях встановлення електричних розеток та вимикачів на горючі основи (конструкції) свідчить про можливість виникнення пожежі.

Слід зазначити, що відповідачем не заперечується наявність встановлених позивачем порушень, проте на переконання відповідача, виявлені під час перевірки порушення не створюють умов, які можуть призвести до загибелі людей або ж нанесенню шкоди їх здоров`ю.

Між тим, при обранні заходу реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, позивачем як суб`єктом владних повноважень, і судом, відповідно, мають враховуватися принцип співмірності обраного заходу реагування тим порушенням, які виникли та тим, які залишилися не усунутими на час розгляду справи, а також дотримання справедливого балансу між інтересами відповідача і публічними інтересами.

Суду враховує, що застосування заходу реагування має тимчасовий характер, період дії якого залежить безпосередньо від факту усунення відповідачем виявлених порушень.

Відновлення діяльності після її зупинення рішенням суду в силу частини 5 статті 4 Закону № 877-V можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб`єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.

Вирішуючи даний спір, суд виходить з того, що сукупність виявлених перевіркою порушень створюють загрозу життю і здоров`ю людей, що є підставою для застосування судом заходів реагування. При цьому суд враховує, що забезпечення техногенної та пожежної безпеки є особливою (специфічною) функцією захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а пожежна безпека характеризується відсутністю неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж, а також пов`язаної з ними можливості завдання шкоди людям.

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

У зв`язку із зазначеним, суд приходить до висновку, що позовні вимоги Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) підлягають задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ст.90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.242 КАС України, рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим.

Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Решта доводів та заперечень учасників справи висновків суду по суті позовних вимог не спростовують. Слід зазначити, що згідно практики Європейського суду з прав людини та зокрема, рішення у справі «Серявін та інші проти України» від 10 лютого 2010 року, заява 4909/04, відповідно до п.58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п.29).

Судові витрати розподілити відповідно до ст.139 КАС України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 72-73, 77, 90, 242-246, 250-251, 255, 295 КАС України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) задовольнити.

Застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) до Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, , юридична адреса: 65082, Одеська область, м. Одеса, вулиця Дворянська, будинок 2,

- у спосіб: у вигляді повного зупинення експлуатації будівель Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, розташованих за адресами: Одеська область, м. Одеса, вулиця Дворянська, 2, вулиця Пастера, 27, 42, вулиця. Преображенська, 24, провулок Маяковського, 7, провулок Шампанськой, 2, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , вулиця Довженка, 5, 5А, 7А, 9А, 9Б, 9В, вулиця Маразліївська, 1В, Французький бульвар, 24/26, 24/26А, 48/50, 87; 87, вулиця Єлісаветинська, 2, 12, 14;

- у порядок: шляхом відключення за допомогою фахівців енергопостачальних організацій вищевказаних будівель Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від джерел електропостачання (або інших електромереж, електроприладів, пристроїв, обладнання, установок), обмеження до них доступу, за винятком проведення робіт з усунення недоліків наданих в акті перевірки №202 від 13.03.2020, до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які впливають на ризик виникнення надзвичайної ситуації, аварії чи пожежі та можуть спричинити загрозу життю та здоров`ю людей, зазначених в акті перевірки №202 від 13.03.2020 за номерами: 1-9, 22, 26, 32-33, 36, 39, 41, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 67-68, 70, 72, 77, 80, 82-84, 90, 100, 103, 104, 121, 125, 127, 132, 134, 139, 140, 148, 151, 154, 156, 159, 161, 166, 170, 172, 181-183, 186-187, 194-199, 201, 204-211, 218, 220-223, 225, 230-235, 240, 244, 247-251, 260, 263-264, 268, 271-272, 275, 278, 282-284, 289-292, 299, 301, 303-304, 309, 313-318, 326, 330, 334-337, 344-350, 355-356, 358-359.

Рішення суду набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 255 КАС України.

Рішення може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 293, 295 КАС України.

Позивач: Головне управління ДСНС України в Одеській області (адреса: 65091, Одеська область, м.Одеса, вул. Прохорівська, 6, )

Відповідач: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (, 65082, м.Одеса, вул.Дворянська, 2).

Суддя П.П. Марин

.