Справа № 160/4085/20
Суддя: Ільков Василь Васильович
Дата ухвалення: 2020-08-28 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2020 року Справа № 160/4085/20
Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого судді: Ількова В.В.,
при секретарі: Мартіросян Г.А.,
розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпро адміністративну справу №160/4085/20 за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (КЗШ №105 КМР ДО), третя особа Криворізька міська рада про застосування заходів реагування,-
1. 14.04.2020 року до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (КЗШ №105 КМР ДО), в якій позивач просив суд:
- встановити у судовому рішенні спосіб і порядок його виконання шляхом зобов`язання зупинити експлуатацію об`єктів, а саме: будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Івана Сірка, 28, будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Івана Сірка 38, КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №105 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПОУ - 33265152), до повного усунення порушень.
2. Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу між суддями ця справа була розподілена судді Ількову В.В.
3. Ухвалою суд від 16.04.2020 року у задоволенні клопотання Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області про відстрочення сплати судового збору, відмовлено та позовну заяву Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (КЗШ №105 КМР ДО) про застосування заходів реагування, було залишено без руху, з підстав передбачених ст.ст. 160, 161 КАС України.
4. 06.05.2020 року позивачем були усунуті недоліки, викладені в ухвалі суду від 16.04.2020 року.
5. Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 07.05.2020 року залучено до участі в адміністративній справі №160/4085/20 за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (КЗШ №105 КМР ДО) про застосування заходів реагування, третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача Криворізьку міську раду, а також прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження в адміністративній справі №160/4085/20 та призначено її розгляд за правилами загального позовного провадження, з призначенням підготовчого судового засідання на 02.06.2020 року.
6. Також ухвалою суду від 07.05.2020 року було витребувано у відповідача належним чином засвідчені копії таких документів:
- докази усунення виявлених порушень згідно акту перевірки №6 від 15.01.2020 року та інші наявні документи щодо суті спору.
7. 25.05.2020 року відповідач надав до суду відзив на позовну заяву позивача, разом із витребуваними судом доказами по справі.
8. 25.05.2020 року третьою особою були надані письмові пояснення по справі разом із додатковими доказами по справі.
9. 02.06.2020 року представник позивача та представник відповідача, кожен окремо, подали до суду клопотання про зупинення провадження по справі № 160/4085/20, для надання часу для примирення сторін.
10. Ухвалою суду від 02.06.2020 року зупинено провадження в адміністративній справі №160/4085/20 за позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (КЗШ №105 КМР ДО), третя особа Криворізька міська рада про застосування заходів реагування, для надання часу для примирення сторін до 06.07.2020 року.
11. 22.06.2020 року третьої особою долучені докази по справі на виконання вимог ухвали суду щодо усунення виявлених контролюючим органом порушень.
12. 26.06.2020 року відповідачем долучені до матеріалів справи докази усунення виявлених порушень.
13. 01.07.2020 року відповідачем додатково долучено до матеріалів справи докази усунення виявлених порушень.
14. 06.07.2020 року розгляд справи відкладено на 28.08.2020 року.
15. 18.08.2020 року представник Криворізької міської ради звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду із заявою, в якій просить:
- судове засідання в справі №160/4085/20, призначене на 28.08.2020 року о 10:10, провести в режимі відеоконференції з використанням представниками Криворізької міської ради власних технічних засобів, зареєстрованих в системі відеоконференцзв`язку "EasyCon" та електронного цифрового підпису.
16. Ухвалою суду від 25.08.2020 року у задоволенні заяви представника Криворізької міської ради про забезпечення участі в режимі відеоконференції в адміністративній справі №160/4085/20, було відмовлено.
17. 28.08.2020 року позивачем до суду надані письмові пояснення по справі разом із долученням додаткових доказів по справі.
18. 28.08.2020 року поновлено провадження у справі.
19. 28.08.2020 року закрито підготовче засідання в адміністративній справі, призначено справу до судового розгляду одразу після закінчення підготовчого засідання.
20. Відповідно до частини 9 статті 205 КАС України, якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні.
21. 28.08.2020 року фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось на підставі частини четвертої статті 229 КАС України.
22. Суд перейшов до розгляду справи у порядку письмового провадження.
23. Частиною четвертою статті 243 КАС встановлено, що судове рішення, постановлене у письмовому провадженні, повинно бути складено у повному обсязі не пізніше закінчення встановлених цим Кодексом строків розгляду відповідної справи, заяви або клопотання.
24. Позивач у позовній заяві зазначив про те, що у період з 10.01.2020 року по 15.01.2020 року відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» проведено позапланову перевірку КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 105 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресами: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 28, вул. Івана Сірка 38.
26. У зв`язку із вищевикладеним, позивач вважає, що подальша експлуатація об`єктів КЗШ №105 КМР ДО із вищезазначеними порушеннями пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей.
27. Відсутність автоматичної системи пожежної сигналізації та системи оповіщення може призвести до пізнього виявлення пожежі та оповіщення людей, які перебувають у будівлі, в зв`язку з чим первинні засоби пожежогасіння будуть не ефективними, продукти горіння та чадний газ унеможливлять своєчасну та безпечну евакуацію людей з будівлі та призведугь до отруєння людей що перебуватимуть у ній, гасіння пожежі здійсниться лише після прибуття пожежних підрозділів з необхідними засобами гасіння.
28. Також вважає, що відсутність або не відповідність вогнезахисної обробки конструктивних елементів будівлі або невідповідність стану вогнезахисної обробки, під впливом небезпечних факторів пожежі, призводить до її руйнування, поширення пожежі зі збільшенням продуктів горіння, чадного газу та впливу підвищених температур та їх розповсюдження до шляхів евакуації, що унеможливить евакуацію людей з будівлі.
29. При відсутності протипожежних дверей (люків, клапанів, вікон) з нормованою межею вогнестійкості або їх не відповідності можливі втрата цілісності та втрата теплоізолювальної спроможності даної перешкоди, що підвищує вплив небезпечних факторів пожежі (продуктів горіння, чадного газу та підвищених температур), унеможливлює евакуацію людей з будівлі та послідуючим отруєнням чадним газом та продуктами горіння та створює загрозу житгю та/або здоров`ю людей.
30. При оздобленні стін, стелі, підлоги на шляху евакуації матеріалами з вищою пожежною небезпекою ніж нормовані може призвести до легкого займання, швидкого горіння, з високою димоутворювальною здатністю та за токсичністю продуктів горіння - надзвичайно небезпечними, що в свою чергу перешкоджає евакуації людей, сприяє затору людського потоку та збільшення часу евакуації, збільшує час впливу небезпечних факторів пожежі на людину та створює загрозу життю та/або здоров`ю людей в будівлі.
31. Також, відсутність первинних засобів пожежогасіння та не відповідність їхнього технічного стану унеможливить гасіння пожежі на ранній стадії розвитку, сприяє беззахисності людини перед факторами пожежі та призводить до безперешкодного розповсюдження пожежі по будівельним конструкціям, їх руйнації, що в свою чергу створює загрозу життю та/або здоров`ю людей.
32. При відсутності або невідповідність захисту будівлі від прямих ударів блискавки та захисту від вторинних дій блискавки у випадку удару блискавки в будівельні конструкції виникає небезпечне іскріння, полум`я та електричний струм, що виник у результаті виносу високої напруги на струмопровідні частини конструкцій, апаратів, агрегатів, сприяє виникненню пожежі з її небезпечними факторами та розповсюдженням їх до шляхів евакуації та місць перебування людей, та створює загрозу життю та/або здоров`ю людей.
33. При невстановленні ґрат на вікнах розкривними, розсувними або такими, що знімаються вимог, унеможливить евакуацію при виникненні пожежі, що в свою чергу збільшує час впливу небезпечних факторів пожежі на людину та створює загрозу життю та/або здоров`ю людей.
34. При прокладанні електричних проводів на горючій основі, призведе до нагрівання горючої основи при експлуатації електричних проводів та може привести до виникнення пожежі і впливу небезпечних факторів пожежі (продуктів горіння, чадного газу та підвищених температур) на людей та створить загрозу життю та/або здоров`ю людей.
35. Відсутність аварійного (евакуаційного) освітлення не дасть людям можливість покинути небезпечне місце та не створить необхідні умови бачення та орієнтацію на шляхах евакуації і унеможливить пошук засобів безпеки та пожежогасіння.
36. Відсутність покажчиків пожежних гідрантів (пожежних водойм) призводить до унеможливлення оперативного використання протипожежного водопостачання, гасіння пожежі, допускає збільшення часу розповсюдження пожежі по будівельним конструкціям, їх руйнації, та збільшення продуктів горіння, чадного газу та впливу підвищених температур, що в свою чергу створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей унеможливлюючи евакуацію людей з будівлі.
37. Відсутність засобів індивідуального захисту призведе до ураження органів дихання працюючого персоналу, що може збільшити кількість летальних випадків.
38. Отже, з урахуванням вищевикладеного, на думку позивача, відповідачем не було дотримано порядок застосування заходів реагування у сфері державного нагляду, у зв`язку із чим позивач звернувся до суду із цим позовом про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду, вважаючи, що наявні підстави для застосування такого заходу реагування, як зупинення роботи об`єктів відповідача до повного усунення порушення, визначені у положенням ст.67 та ст.70 Кодексу цивільного захисту України та повинні мати таку ознаку, як створення загрози життю та/або здоров`ю людей.
ІІІ. ДОВОДИ ВІДПОВІДАЧА
39. Відповідач з позовними вимогами не згоден у повному обсязі, вважає доводи викладені позивачем в адміністративному позові необґрунтованими та передчасними.
40. Вказали, що відповідно до змісту ст.ст.68,70 Кодексу цивільного захисту України видно, що повне або часткове зупинення роботи підприємства можливе у тому разі, якщо встановлене порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки створює загрозу життя та здоров`я людей.
41. При цьому, конкретного переліку до порушень, які створюють загрозу життя та здоров`я людей, у цьому Кодексі не визначені.
42. Отже, на думку відповідача, це є оціночним поняттям, а тому, у кожному випадку слід визначати, чи створює виявлене порушення загрозу життя та здоров`ю людей у взаємозв`язку із установленими обставинними, що мають значення для вирішення цього питання.
43. У результаті проведеної позивачем позапланової перевірки у діяльності відповідача було виявлено вісімнадцять порушень вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки, про що складено відповідний акт №6 від 15.01.2020 року.
44. Також, вказали, що відповідачем по мірі наявності коштів вчинялися певні заходи та дії, спрямовані на усунення виявлених органом державного нагляду та контролю порушень в межах повноважень.
45. У липні 2020 року на підставі розпорядчого документу №21 від 26.06.2020 року, посвідчення (направлення) №630/02-7-20 від 26.06.2020 року Головним управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області була проведена позапланова перевірка стану дотримання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, за наслідками якої складено акт №168 від 01.07.2020 року.
46. У акті не зафіксовано порушень.
47. У подальшому відповідач продовжував виконувати роботи з усунення виявлених порушень згідно акту перевірки від 15.01.2020 року.
48. Відповідачем по мірі наявності коштів вчинялися певні заходи та дії, спрямовані на усунення виявлених органом державного нагляду та контролю порушень в межах повноважень.
49. 25.08.2020 року на підставі розпорядчого документу №29 від 17.08.2020 року, посвідчення (направлення) №669/02-7/20 від 21.08.2020 року Головним управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області була проведена позапланова перевірка стану дотримання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, за наслідками якої складено акт №227 від 25.08.2020 року.
50. Отже, зазначеними вище актами перевірки, щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, від 07.07.2020 року №168 та від 25.08.2020 року №227 встановлено, що порушення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, що створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей виконані, а тому обставини, які стали підставою для звернення Головного управління до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування перестали існувати та усунуті.
ІV. ДОВОДИ ТРЕТЬОЇ ОСОБИ
52. Криворізькою міською радою до суду були надані письмові пояснення щодо суті спору, у яких третя особа просила у задоволенні адміністративного позову відмовити.
53. В обґрунтування своєї позиції Криворізька міська рада зазначила, що у січні 2020 року посадовими особами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області проведено перевірку щодо додержання відповідачем вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки об`єктів.
54. У акті перевірки об`єктів відповідача від 15.01.2020 року №6 були визначені порушення законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту.
55. Законодавство покладає на відповідача обов`язок вчинити заходи щодо усунення цих порушень вже з моменту підписання та отримання примірника акту.
56. У період липень-серпень 2020 року за результатами проведення позапланових перевірок щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки позивачем були складені акти №168 від 07.07.2020 року та №227 від 25.08.2020 року, відповідно до яких не було виявлено будь - яких порушень об`єкта, що створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей, на об`єкті, а саме: будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка,28, будівлі за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Івана Сірка 38, що використовує відповідач, що підтверджує усунення порушень, встановлених актом від 15.01.2020 року №6.
57. Таким чином, на думку третьої особи, відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог Головного управління.
V. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
58. Судом встановлено, що у період з 10.01.2020 року по 15.01.2020 року відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» проведено позапланову перевірку КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 105 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресами: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 28, вул. Івана Сірка 38.
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 28:
- будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації, чим порушено пункт 1.2. розділ V; ППБУ; пункт 5.1; Додаток А, » табл. А1, пункт 7.3 ДБН В.2.5- 56:2014;
- будівлю не обладнано системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, чим порушено пункт 1.2. розділ V ППБУ; пункт 5.1; Додаток Б, табл.Б1, пункт 5.1 ДБНВ.2.5- 56:2014 ;
- будівлю не обладнано системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, чим порушено пункт 1.21; розділ IV ППБУ; пункт 4.3, додаток А, пункт 15 ДСТУ Б В.2.5-38:2008;
- не виконано обробляння засобами вогнезахисту дерев`яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) будівлі, чим порушено пункт 2.5, розділ III ППБУ;
- допускається в коридорі першого поверху застосування будівельних матеріалів, із невідомими показниками (дерево) щодо пожежної небезпеки, котрі використовуються у якості облицювання стін, чим порушено п.2.17, 2.23 розділ III ППБУ, п.7.3.3. ДБН В. 1.1-7: 2016 «Пожежна і безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги»;
- приміщення книгосховища, не відокремлено протипожежними дверми з відповідною межею вогнестійкості, чим порушено пункт 2.3. І розділ III ППБУ; пункт 6.1, пункт 6.2, і пункт 6. 4 таблиця 3. ДБНВ.1.1-7:2016;
- не забезпечено в повному обсязі встановлення у службових приміщеннях навчального закладу радіотрансляційних точок для передачі інформації з питань цивільного захисту, чим порушено пункт 25 ПКМУ №733 від 27.09.2017 року;
- не забезпечено поступове накопичення, згідно номенклатури засобів радіаційного та хімічного захисту, чим порушено підпункт «а» і пункт 2 стаття 35 КЦЗ № 5403-V1 від 02.10.2012 року; пункт 2 ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року;
- на вікнах приміщень: кабінет директора, бібліотека, де перебувають люди, встановлено грати, які не розкриваються, не розсуваються, не знімаються, чим порушено пункт 2.16. розділ III ППБУ;
- не проведено розрахунок відповідної кількості первинних засобів пожежогасіння, чим порушено Пункт 3.8. Розділ V ППБУ;
- не виконано у повному обсязі технічне обслуговування наявних вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», чим порушено пункт 3.17. Розділ V ППБУ;
- відсутній акт проведення прихованих робіт по прокладанню проводів (кабелів) за підвісною стелею у приміщеннях: кабінет №2, кабінет №16, (у разі прихованого прокладання проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу, що підтверджується актом проведення прихованих робіт), чим порушено Розділ IV п.1.12. ППБУ;
Криворізька загальноосвітня школа І-Ш ступенів №105 Криворізької міської ради, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 38:
- будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації, чим порушено пункт 1.2. розділ V ППБУ; пункт 5.1; Додаток А, табл. А1, пункт 7.3 ДБН В.2.5-56:2014;
- будівлю не обладнано системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, чим порушено пункт 1.2. розділ V ППБУ; пункт 5.1; Додаток Б, табл. Б1, пункт 5.1 ДБН В.2.5-56:2014;
- шляхи евакуації об`єкту не забезпечені евакуаційним освітленням, чим порушено пункт 2.31, розділ III ППБУ;
- будівлю не обладнано системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, чим порушено пункт 1.21, розділ IV ППБУ; пункт 4.3, додаток А, пункт 15 ДСТУ Б В.2.5-38:2008;
- біля місця розташування пожежного гідранта не встановлено покажчик з нанесеним на нього: для кожного гідранта -літерним індексом ПГ, цифровими значенням відстані в метрах від показника до гідранту, внутрішнього діаметру трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева), чим порушено пункт 2.1 Розділ V; ППБУ;
- відсутній акт проведення прихованих робіт по прокладанню проводів (кабелів) за підвісною стелею у приміщеннях: кабінет 2-А класу, кабінет 3-Б класу, (у разі прихованого прокладання проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу, що підтверджується актом проведення прихованих робіт), чим порушено Розділ IV п.1.12. ППБУ.
60. Отже, у акті було зафіксовано 18 порушень вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки України, Державних будівельних норм України.
62. Позивач вважає, що подальша робота об`єкта відповідача з виявленими порушеннями створює реальну та невідворотну загрозу життю та здоров`ю людей, а не усунення виявлених перевіркою порушень прямою дією впливає на ризик виникнення надзвичайної ситуації, аварії чи пожежі, що спричинить загрозу життю та здоров`ю людей.
63. Разом з тим, під час судового розгляду відповідач неодноразово письмово повідомляв позивача про усунення порушень, виявлених під час перевірки, та просив здійснити повторну перевірку школи.
64. Так, згідно матеріалів справи, у період з 30.06.2020 року по 01.07.2020 року на підставі розпорядчого документу від 26.06.2020 року №21 та посвідчення (направлення) від 26.06.2020 року №603/02-7-20 Головним управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області була проведена позапланова перевірка стану дотримання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, за наслідками якої складено акт №168 від 07.07.2020 року.
65. Згідно зазначено вище акту частина порушень відповідачем була усунута.
66. У вказану акті не зафіксовано порушень.
67. У подальшому відповідач продовжував усувати виявлені порушення контролюючим органом, у зв`язку із чим, у період з 21.08.2020 року по 25.08.2020 року на підставі розпорядчого документу від 17.08.2020 року №29 та посвідчення (направлення) від 18.08.2020 року №669/02-7-20 Головним управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області була проведена позапланова перевірка стану дотримання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, за наслідками якої складено акт №227 від 25.08.2020 року.
68. У акті не зафіксовано порушень.
69. Отже, слід дійти висновку, що відповідачем остаточно були усунуті виявлені порушення, що також підтверджується вказаним вище актом перевірки №227 від 25.08.2020 року.
70. Таким чином, при повторній перевірці позивачем встановлено, що відповідачем було усунуто встановлені порушення в повному обсязі.
71. Надаючи правову оцінку обґрунтованості застосування до відповідача заходів реагування шляхом повного зупинення експлуатації (роботи) його об`єктів, суд зазначає про таке.
VІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН
72. Відповідно до підпункту 39 пункту 4 «Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року №1052 на ДСНС України покладено завдання організовувати і здійснювати державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законів та інших нормативно - правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, суб`єктами господарювання.
73. Згідно підпунктів 27, 35 пункту 4 «Положення про Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області», затвердженого наказом ДСНС України № 3 від 04.02.2013 року (у редакції наказу ДСНС України від 21.09.2017 року № 507) Головне управління відповідно до покладених на нього завдань організовує і здійснює безпосередньо та через підпорядковані підрозділи державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб`єктами господарювання; складає акти перевірок, видає припису, постанови, розпорядження про усунення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а в разі встановлення порушень, що створюють загрозу життю та здоров`ю людей, звертається до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, об`єктів, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску та реалізації пожежо-небезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту.
74. Відповідно до частини першої статті 64 Кодексу цивільного захисту України центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки уповноважений організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб.
75. Згідно підпункту 12 частини першої статті 67 Кодексу цивільного захисту України до повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, належить звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об`єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежо-небезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров`ю людей.
76. Відповідно до частини другої статті 68 Кодексу цивільного захисту України у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров`ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежо-небезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.
77. Згідно підпунктів 1, 4, 6, 8 частини першої статті 70 Кодексу цивільного захисту України підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є, зокрема:
- недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами;
- нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій;
- невідповідність кількості засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників суб`єкта господарювання, їх непридатність або відсутність;
- відсутність або непридатність до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних об`єктів або об`єктів підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій.
78. Повне або часткове зупинення роботи підприємств, об`єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.
79. Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року № 877-V (далі Закон № 877-V).
80. Відповідно до статті 1 Закону № 877-V державний нагляд (контроль) це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб`єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.
81. Згідно частини першої та шостої статті 7 Закону № 877-V для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб`єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.
82. Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону № 877-V на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом п`яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.
83. Відповідно до частини третьої статті 55 Кодексу цивільного захисту України забезпечення пожежної безпеки суб`єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб`єктів господарювання.
84. Відповідно до статті 20 Кодексу цивільного захисту України на суб`єкта господарювання покладаються обов`язки щодо забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об`єктах суб`єкта господарювання; організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційних заходів щодо працівників та майна суб`єкта господарювання; здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій; розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, впровадження досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного питання; забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки; утримання у справному стані засобів цивільного та протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням; здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики.
VІІ. ОЦІНКА СУДУ
85. З аналізу правових норм, які містяться у пункті 12 частини першої статті 67, частині другої статті 68 Кодексу цивільного захисту України, вбачається, що передумовою звернення суб`єкта владних повноважень до адміністративного суду щодо застосування або підтвердження обґрунтованості застосування заходів реагування є встановлення такого порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров`ю людей.
86. Порушення, які створюють загрозу життю та здоров`ю людей, Кодексом цивільного захисту України не визначено, отже, віднесення до зазначеної категорії є оцінкою суб`єкта владних повноважень, а тому, в кожному окремому випадку суб`єкт владних повноважень має визначати чи створюють виявлені порушення загрозу життю та здоров`ю людей у взаємозв`язку із встановленими обставинами, що мають значення для вирішення даного питання.
87. Важливою умовою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованих підстав для застосування саме конкретного заходу реагування та його адекватність виявленим порушенням.
88. На підставі вищевикладеного, вирішуючи питання про необхідність вжиття заявлених позивачем заходів реагування у цій справі, суд виходить із такого.
89. Дослідивши матеріали справи, судом встановлено, що у період з 10.01.2020 року по 15.01.2020 року відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» проведено позапланову перевірку КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ 105 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ за адресами: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 28, вул. Івана Сірка 38.
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 28:
- будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації, чим порушено пункт 1.2. розділ V; ППБУ; пункт 5.1; Додаток А, » табл. А1, пункт 7.3 ДБН В.2.5- 56:2014;
- будівлю не обладнано системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, чим порушено пункт 1.2. розділ V ППБУ; пункт 5.1; Додаток Б, табл.Б1, пункт 5.1 ДБНВ.2.5- 56:2014 ;
- будівлю не обладнано системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, чим порушено пункт 1.21; розділ IV ППБУ; пункт 4.3, додаток А, пункт 15 ДСТУ Б В.2.5-38:2008;
- не виконано обробляння засобами вогнезахисту дерев`яних елементів горищних покриттів (крокви, лати) будівлі, чим порушено пункт 2.5, розділ III ППБУ;
- допускається в коридорі першого поверху застосування будівельних матеріалів, із невідомими показниками (дерево) щодо пожежної небезпеки, котрі використовуються у якості облицювання стін, чим порушено п.2.17, 2.23 розділ III ППБУ, п.7.3.3. ДБН В. 1.1-7: 2016 «Пожежна і безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги»;
- приміщення книгосховища, не відокремлено протипожежними дверми з відповідною межею вогнестійкості, чим порушено пункт 2.3. І розділ III ППБУ; пункт 6.1, пункт 6.2, і пункт 6. 4 таблиця 3. ДБНВ.1.1-7:2016;
- не забезпечено в повному обсязі встановлення у службових приміщеннях навчального закладу радіотрансляційних точок для передачі інформації з питань цивільного захисту, чим порушено пункт 25 ПКМУ №733 від 27.09.2017 року;
- не забезпечено поступове накопичення, згідно номенклатури засобів радіаційного та хімічного захисту, чим порушено підпункт «а» і пункт 2 стаття 35 КЦЗ № 5403-V1 від 02.10.2012 року; пункт 2 ПКМУ № 1200 від 19.08.2002 року;
- на вікнах приміщень: кабінет директора, бібліотека, де перебувають люди, встановлено грати, які не розкриваються, не розсуваються, не знімаються, чим порушено пункт 2.16. розділ III ППБУ;
- не проведено розрахунок відповідної кількості первинних засобів пожежогасіння, чим порушено Пункт 3.8. Розділ V ППБУ;
- не виконано у повному обсязі технічне обслуговування наявних вогнегасників відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», чим порушено пункт 3.17. Розділ V ППБУ;
- відсутній акт проведення прихованих робіт по прокладанню проводів (кабелів) за підвісною стелею у приміщеннях: кабінет №2, кабінет №16, (у разі прихованого прокладання проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу, що підтверджується актом проведення прихованих робіт), чим порушено Розділ IV п.1.12. ППБУ;
Криворізька загальноосвітня школа І-Ш ступенів №105 Криворізької міської ради, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 38:
- будівлю не обладнано системою пожежної сигналізації, чим порушено пункт 1.2. розділ V ППБУ; пункт 5.1; Додаток А, табл. А1, пункт 7.3 ДБН В.2.5-56:2014;
- будівлю не обладнано системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, чим порушено пункт 1.2. розділ V ППБУ; пункт 5.1; Додаток Б, табл. Б1, пункт 5.1 ДБН В.2.5-56:2014;
- шляхи евакуації об`єкту не забезпечені евакуаційним освітленням, чим порушено пункт 2.31, розділ III ППБУ;
- будівлю не обладнано системою блискавкозахисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, чим порушено пункт 1.21, розділ IV ППБУ; пункт 4.3, додаток А, пункт 15 ДСТУ Б В.2.5-38:2008;
- біля місця розташування пожежного гідранта не встановлено покажчик з нанесеним на нього: для кожного гідранта -літерним індексом ПГ, цифровими значенням відстані в метрах від показника до гідранту, внутрішнього діаметру трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (тупикова чи кільцева), чим порушено пункт 2.1 Розділ V; ППБУ;
- відсутній акт проведення прихованих робіт по прокладанню проводів (кабелів) за підвісною стелею у приміщеннях: кабінет 2-А класу, кабінет 3-Б класу, (у разі прихованого прокладання проводів (кабелів) їх необхідно ізолювати від горючих основ (конструкцій) суцільним шаром негорючого матеріалу, що підтверджується актом проведення прихованих робіт), чим порушено Розділ IV п.1.12. ППБУ.
91. Отже, у акті було зафіксовано 18 порушень вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки України, Державних будівельних норм України.
92. Разом з тим, під час судового розгляду відповідач неодноразово письмово повідомляв позивача про усунення порушень, виявлених під час перевірки, та просив здійснити повторну перевірку закладу.
93. Так, у період з 30.06.2020 року по 01.07.2020 року на підставі розпорядчого документу від 26.06.2020 року №21 та посвідчення (направлення) від 26.06.2020 року №603/02-7-20 Головним управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області була проведена позапланова перевірка стану дотримання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, за наслідками якої складено акт №168 від 07.07.2020 року.
94. Згідно зазначено вище акту частина порушень відповідачем була усунута.
95. У вказану акті не зафіксовано порушень.
96. У подальшому відповідач продовжував усувати виявлені порушення контролюючим органом.
97. У період з 21.08.2020 року по 25.08.2020 року на підставі розпорядчого документу від 17.08.2020 року №29 та посвідчення (направлення) від 18.08.2020 року №669/02-7-20 Головним управлінням державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області була проведена позапланова перевірка стану дотримання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, за наслідками якої складено акт №227 від 25.08.2020 року.
98. У зазначеному вище акту не зафіксовано порушень.
99. Отже, слід дійти висновку, що відповідачем остаточно були усунуті виявлені порушення, згідно акту перевірки №227 від 25.08.2020 року.
100. Таким чином, при повторній перевірці позивачем встановлено, що відповідачем було усунуто встановлені порушення в повному обсязі.
101. Отже, згідно матеріалів справи, судом встановлено, що відповідачем усунуто виявлені порушення, зазначені в акті перевірки №6 від 15.01.2020 року, про що свідчать надані вказані вище акти перевірки №168 від 07.07.2020 року та №227 від 25.08.2020 року.
102. Отже, відповідачем було повністю виконано вимоги контролюючого органу та усунуто виявлені порушення.
103. Відтак, обставини, які стали підставою для звернення до суду із цим позовом, відповідачем усунуто в повному обсязі.
104. Інших доказів на спростування вищезазначеного матеріали справи не містять.
105. Відсутність доведеної загрози життю та здоров`ю людей є підставою для відмови у позові контролюючого органу про застосування запобіжного заходу.
106. З огляду на викладене, суд дійшов висновку про відсутність беззаперечних підстав для застосування до відповідача заходів реагування у вигляді повного зупинення його роботи та відсутність підстав для задоволення позовних вимог.
107. Таким чином, адміністративний позов задоволенню не підлягає.
VІІІ. ВИСНОВОК СУДУ
108. Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
109. Відповідно до частини четвертої статті 242 КАС України судове рішення має відповідати завданню адміністративного судочинства, а саме бути справедливим та неупередженим, своєчасно вирішувати спір у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.
110. Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
111. Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо.
112. Всі ці елементи права об`єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.
113. Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права, яка проявляється в рівності всіх перед законом, цілях і засобах, що обираються для їх досягнення.
114. Справедливе застосування норм права - є передусім недискримінаційний підхід та неупередженість.
115. Положеннями частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру.
116. Відповідно до статті 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.
117. Зокрема Європейський суд з прав людини у рішенні від 29.06.2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.
118. У рішенні від 31.07.2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права.
119. Як зазначено у рішенні Європейського суду з прав людини, у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.
120. При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17.07.2008 року) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов`язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права.
121. З огляду на викладене, а також зважаючи на той факт, що порушення, зазначені в акті перевірки від 15.01.2020 року №6 відповідачем усунуті, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення позовних вимог Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (КЗШ №105 КМР ДО), третя особа Криворізька міська рада про застосування заходів реагування.
122. Таким чином, у задоволенні адміністративного позову Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (КЗШ №105 КМР ДО), третя особа Криворізька міська рада про застосування заходів реагування, слід відмовити.
123. З урахуванням того, що позов не підлягає задоволенню, судові витрати слід покласти на позивача згідно до вимог ст. 139 КАС України.
124. Керуючись статтями 205, 241-246 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-
125. У задоволенні адміністративного позову Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 Криворізької міської ради Дніпропетровської області (КЗШ №105 КМР ДО), третя особа Криворізька міська рада про застосування заходів реагування - відмовити.
126. Розподіл судових витрат не здійснювати.
130. Рішення може бути оскаржено до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги на рішення суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення.
131. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
132. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
133. Повний текст судового рішення складено 28.08.2020 року.
Суддя В.В Ільков