Справа № 420/5926/18
Суддя: Цховребова М. Г
Дата ухвалення: 2019-05-31 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Справа № 420/5926/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року м.Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Цховребова М.Г., розглянувши в порядку письмового провадження матеріали адміністративної справи за позовом Головного управління Держпраці в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» про застосування заходів реагування, -

встановив:

До Одеського окружного адміністративного суду надійшов позов Головного управління Держпраці в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ», в якому позивач просить застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до відповідача шляхом зобов`язання відповідача негайно зупинити виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та робіт з експлуатації: трансформаторної підстанції ТП 329 потужністю трансформатора 40 кВА (за адресою: м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345); трансформаторної підстанції КТП-604 потужністю трансформатора 25 кВА (за адресою: АДРЕСА_1 Ломоносова, 115 в); електроустановок АЗС (за адресами: м. Болград, вул. Заводська, 2 А; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський район, с. АДРЕСА_2 в; м. Ізмаїл, пр. Миру, 21; м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4 А; Біляївський район, селище Великий Дальник, 7 км, Тираспольського шосе; Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. АДРЕСА_3 а; Роздільнянський район, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н); технологічного устаткування та його елементів систем газопостачання зрідженим газом АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2 а; м. Болград, вул. Заводська, АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 -н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, АДРЕСА_6 ; Біляївський р-н, с. Великий Дальник, 7 км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91 АДРЕСА_7 ; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 ); посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл, пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2 а; м. Болград, вул. Заводська 28; АДРЕСА_1 р-н., с. Нові АДРЕСА_2 , вул. Ломоносова, 115 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4 а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7 км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91 а; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 , вул АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 н); устаткування, пов`язаного зі зберіганням, транспортуванням, вибухопожежонебезпечних речовин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, на об`єктах АЗС та АГЗП ТОВ «Вітла-ПСВ» (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2 а; м. Болград, вул. Заводська, АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_1 р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4 а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7 км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91 АДРЕСА_7 ; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, АДРЕСА_8 н), у зв`язку із загрозою життю та здоров`ю людей, з тих підстав, по суті, що встановлені в акті перевірки суб`єкта господарювання від 25 жовтня 2018 року № 15/14.6/04-1132 порушення створюють загрозу життю та здоров`ю людей.

Судом встановлено, що 29.05.2019 року представниками сторін до суду подані клопотання, в яких останні, керуючись ст.ст. 47, 190 КАС України, просять прийняти та затвердити заяву про примирення сторін та закрити провадження по справі № 420/5926/18.

В судове засідання 29.05.2019 року сторони та/або їх представники не з`явились, належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду. (а.с.171, 174)

29.05.2019 року представником позивача до суду подано клопотання, вхід. № 19281/19, в якому останній просить заяву про перехід в письмове провадження задовольнити, заяву про часткову відмову від позовних вимог від 16.04.2019 року № 15/01-33-4023 не розглядати, та затвердити умови примирення. Також 29.05.2019 року представником відповідача до суду подано заяву, вхід. № 19276/19, в якій останній просить продовжити розгляд справи в порядку письмового провадження без його участі, а також затвердити умови примирення.

Виходячи з наведеного, керуючись положеннями ч. 3 ст. 194, ч. 9 ст. 205 КАС України, суд дійшов висновку про можливість розглянути клопотання представників сторін у письмовому провадженні.

Згідно зі змістом заяви про примирення сторін по справі № 420/5926/18 від 28 травня 2019 року, зокрема:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» (надалі Відповідач), в особі директора Перевертайло Володимира Івановича, який діє на підставі статуту, та Головне управління Держпраці в Одеській області (далі Позивач), в особі начальника Головного управління Держпраці в Одеській області ОСОБА_1 , що діє на підставі Положення, які разом є сторонами по справі № 420/5926/18, що знаходиться на розгляді в Одеському окружному адміністративному суді, в порядку ст.ст. 47, 190, 191 КАС України, домовились про примирення сторін на наступних умовах:

Ця Заява про примирення стосується лише прав та обов`язків Позивача і Відповідача, а також предмету адміністративного позову.

1. Позивач і Відповідач на підставі доброї волі бажають досягнути примирення по справі № 420/5926/18, що знаходиться на розгляді в Одеському окружному адміністративному суді за позовом Позивача до Відповідача про застосування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2. На підставі власної доброї волі, Відповідач та Позивач погоджуються на наступні умови примирення:

2.1. Додатково проаналізувавши фактичні обставини виявлених порушень нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час проведення перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» та приймаючи до уваги прагнення Відповідача щодо усунення умов, що призвели до їх виявлення, Позивач більше не вимагає застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» (код за , юридична адреса: вул. Заводська, будинок 2,А, місто Болград, Белградський район, Одеська область) шляхом зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» негайно зупинити виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та робіт з експлуатації: трансформаторної підстанції ТП 329 потужністю трансформатора 40 кВА (за адресою: м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345); трансформаторної підстанції КТП-604 потужністю трансформатора 25 кВА (за адресою: АДРЕСА_1 Ломоносова, 115 в); електроустановок АЗС (за адресами: м. Болград, вул. Заводська, 2А; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський АДРЕСА_9 , с АДРЕСА_2 в; м. Ізмаїл, пр. Миру, 21; м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345; АДРЕСА_10 . Білгород Дністровський, вул. Шкільна, 4А; Біляївський район, селище Великий Дальник, 7 км, Тираспольського шосе; Роздільнянський район, м. Роздільна, вул АДРЕСА_3 ; Роздільнянський район, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н); технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання зрідженим газом АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, АДРЕСА_11 Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7 км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н., с. Кучурган, АДРЕСА_8 н.); посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська, АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н., с АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 н); устатковання, пов`язаного зі зберіганням, транспортуванням, вибухопожежонебезпечних речовин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, на об`єктах АЗС та АГЗП ТОВ «Вітла-ПСВ» (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Імаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н., с. Великий Дальних, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н., АДРЕСА_8 );

2.2 Відповідач у свою чергу зобов`язується добровільно виконати ряд організаційно - технічних заходів з метою усунення порушень, які зазначені в Акті перевірки суб`єкта господарювання (виробничого об`єкта) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» від 25.10.2018 року № 15/14.6/04-1132, а саме:

1. (п. 13 Акту) Експлуатується електрообладнання без проведення вимірювання значення опору заземлювального пристрою в електроустановках: 1. АЗС за адресою: м. Болград, вул. Заводська, 2А; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_2 в; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_12 Миру, АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: Біляївський район, селище Великий Дальник АДРЕСА_15 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул АДРЕСА_3 ; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 район, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_17 /н та інші, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

2. (п. 14 Акту) Експлуатується електрообладнання без проведення перевірки спрацьовування захисту в електроустановках із заземленою нейтраллю: 1. АЗС за адресою: м. Болград, вул. Заводська, 2А; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_2 в; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: АДРЕСА_1 район, селище АДРЕСА_18 Дальник, 7 АДРЕСА_15 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_3 ; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 н та інші, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1,21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

3. (п. 15 Акту) Експлуатується електрообладнання без проведення перевірки значення повного опору петлі «фаза-нуль» в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю в т.ч. при змінах в електроустановках: 1. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 ; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_2 в; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_12 . Миру АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район, селище АДРЕСА_18 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_3 а; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 . АДРЕСА_8 , АДРЕСА_17 /н та інші, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

4. (п. 16 Акту) Не представлено на кожен заземлювальний пристрій, що є в експлуатації, паспорт, який містить: дату введення в експлуатацію; виконавчу схему заземлення; основні технічні характеристики; дані про результати перевірок стану пристрою; відомість оглядів і виявлених дефектів; характер ремонтів і змін, унесених у цей пристрій в електроустановках: 1. АЗС за адресою: м. АДРЕСА_19 , вул. Заводська, 2А; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 , АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район, с. Нові АДРЕСА_20 ; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_12 пр. Миру, АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район, селище АДРЕСА_18 Дальник, 7 АДРЕСА_15 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_3 ; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 н та інші, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

5. (п. 17 Акту) Проводиться експлуатація діючих електроустановок без випробуваних атестованою електротехнічною лабораторією електрозахисних засобів згідно норм комплектації, чим порушено вимоги п.4.1.1-4.1.3 «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

6. (п. 18 Акту) Не проведено опосвідчення безпечного стану електроустановок електроустановках: 1. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 ; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_2 в; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_12 , пр. Миру, АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район, селище Великий Дальник АДРЕСА_21 7 АДРЕСА_15 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_3 а; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 /н та інші, чим порушено п. 8.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

7. (п. 19 Акту) Не заведені паспорти трансформаторних підстанцій ТП НОМЕР_1 потужністю трансформатора 40 кВА (м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345) КТП НОМЕР_2 потужністю трансформатора 25 кВА (Болградський район, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в): силовий трансформатор; енергетичне обладнання розподільчого пристрою, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

8. (п. 20 Акту) Не надані паспорти кабельних ліній електроустановок: 1. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 ; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_2 в; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район, АДРЕСА_18 7 АДРЕСА_15 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_3 а; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 , АДРЕСА_4 н та інші, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

9. (п. 21 Акту) Суб`єкт господарювання - ТОВ Вітла-ПСВ до початку спорудження, монтажу і наладки об`єктів систем газопостачання зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, б АДРЕСА_22 н) не подав до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, такі відомості: назва і адреса об`єкта, його технічна характеристика та відомча належність; назва будівельно-монтажної організації, яка здійснює будівництво об`єкта системи газопостачання.

До відомостей повинно додаватися: проектна документація на будівництво згідно з вимогами статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"; завірена копія наказу про призначення особи, яка буде здійснювати технічний нагляд за будівництвом, протокол перевірки її знань в обсязі виконуваної нею роботи, чим порушено Розділ IV п. 4.2. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

10. (п. 22 Акту) На об`єкти АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, б АДРЕСА_22 н), не представлені проектна-виконавча документація з будівництва та монтажу обладнання з експертизою проектів на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, а також дані про проведення пусконалагоджувальних робіт згідно з технологічним регламентом, що повинне передбачатися проектом будівництва.

Не представлені дані про введення об`єкту в експлуатацію на підставі зареєстрованої декларації або виданого сертифіката, відповідно до вимог п. 9; п. 12 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461, чим порушено Розділ III, глава 1, п. 1 Розділ VIII, глава 2, п. 1, п. 2 НПАОП 0.00-1.81-18, Розділ IV п. 4.6. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

11. (п. 23 Акту) До пуску газу на об`єкти систем газопостачання АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна,4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул АДРЕСА_8 , АДРЕСА_23 ), не складені акти приймання в експлуатацію об`єктів систем газопостачання та акти згідно з вимогами ОСОБА_2 2.5-20-2001 "Газопостачання", затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 23 квітня 2001 року № 101, чим порушено Розділ IV п. 4.3. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

12. (п. 24 Акту) Перед заповненням резервуарів, газопроводів ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; АДРЕСА_19 р-н, с. Нові Трояни, вул АДРЕСА_24 Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н), не забезпечено приймання обладнання для комплексного випробовування (пусконалагоджувальних робіт) за формою додатка «Ю» (обов`язкового) до ОСОБА_2 2.5-20-2001 "Газопостачання" з участю у комісії представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, чим порушено Розділ IV п. 4.5; п. 4.6.; п. 4.7. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

13. (п. 25 Акту) Після проведення монтажу надземних сталевих резервуарів (посудин що працюють під тиском) зберігання ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т, Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; АДРЕСА_19 р-н., с. Нові Трояни, АДРЕСА_11 Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_25 ; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, б АДРЕСА_22 н), та налагодження обладнання під тиском не складено акти, що підтверджують проведення монтажних робіт і налагодження.

У актах повинне бути зазначено: найменування монтажної організації; найменування, тип, виробник, заводський (серійний) номер обладнання під тиском; відомості про матеріали, що використовувалися монтажною організацією; відомості про зварювання (вид зварювання, тип і марка електродів, зварювального дроту, прізвище зварника і номер його посвідчення, результати випробувань контрольних зразків (у разі проведення)); висновки про відповідність проведених монтажних і налагоджувальних робіт вимогам документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, чим порушено Розділ III, глава 1, п. 3, розділ VIII, глава 2, п. 2 НПАОП 0.00-1.81-18, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

14. (п. 26 Акту) Виконаний монтаж підземних сталевих резервуарів зберігання ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 28; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна,4а), при цьому не надані дані про забезпечення захисту від корозії на підставі проектів, їх будівництва та експлуатації установок захисту від електрохімічної корозії (ЕХЗ) підземних споруд (підземних сталевих резервуарів зберігання ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 28; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а, та інш.) систем газопостачання відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.5-29:2006, чим порушено Розділ IX п. 9.1; п. 9.2. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

15. (п. 27 Акту) Надземні та підземні сталеві резервуари (посудини) для зберігання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н,с. Великий Дальних, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 .), після виконаного монтажу, до пуску в роботу не були встановленим порядком перереєстрована в органах Держпраці, чим порушено п. 6.2.5. «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

16. (п. 28 Акту) Не проведено встановленим порядком періодичний технічний огляд обладнання що працюють під тиском (посудин для зберігання ЗВГ на АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна,4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальних, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н), що повинно проводиться у строки, визначені експлуатаційними документами виробника, але не рідше: 1) одного разу на 4 роки - зовнішній і внутрішній огляди; 2) одного разу на 8 років - гідростатичне випробування, чим порушено Розділ VIII, глава 1, п. 22 НПАОП 0.00-1.81-18; п.1.60. розділ VI, глава 1 НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

17. (п. 29 Акту) Надземні та підземні сталеві резервуари (посудини що працюють під тиском) для зберігання ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 н), не мають експлуатаційну документацією, чим порушено Розділ IV, п.1 НПАОП 0.00-1.81-18, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

18. (п. 30 Акту) Роботодавцем ТОВ Вітла-ПСВ не забезпечено спорядження обліковим номером обладнання що працює під тиском, а саме: сталеві резервуари для зберігання ЗВГ АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; АДРЕСА_19 р-н, с. Нові Трояни, вул АДРЕСА_24 Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 ), не обліковується встановленим порядком в журналі обліку суб`єкта господарювання, у власності якого (в користуванні) воно перебуває, якщо інше не передбачено законодавством, чим порушено Розділ VII, п. 1 НПАОП 0.00-1.81-18, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

19. (п. 31 Акту) Надземний сталевий резервуар (посудини що працюють під тиском) для зберігання ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. Заводська, 2а не забезпечений ЗСК запобіжно-скидними клапанами, чим порушено Розділ VI, глава 1, п. 1.14. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

20. (п. 32 Акту) Не представлені відомості про проведення первинного технічного огляду устатковання АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, АДРЕСА_6 ; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1 а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н) ТОВ Вітла-ПСВ перед введенням в експлуатацію, чим порушено п.п. 1.1; 3.1. розділу III НПАОП 0.00-1.73-14; п. 8. НПАОП 0.00-8.18-04, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

21. (п. 33 Акту) Об`єкт підвищеної небезпеки - устатковання АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова,345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; АДРЕСА_19 р-н, с. Нові Трояни, вул АДРЕСА_24 Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 н) ТОВ Вітла-ПСВ, не оснащені технологічними схемами виробничих процесів, які повинні містити допустимі значення тисків і температур речовин із урахуванням їх фізико-хімічних властивостей і вибухонебезпечних характеристик, чим порушено Розділ VI п. 1.4. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

22. (п. 34 Акту) При здійснення операцій зі зливу ЗВГ у сталеві резервуари (посудини) для зберігання ЗВГ АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; ТОВ Вітла-ПСВ не забезпечуються заземленням, чим порушено п. 1.34. розділ VI, глава 1 НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

23. (п. 35 Акту) Не розроблені План ліквідації та локалізації аварійних ситуацій підприємства ТОВ Вітла-ПСВ для АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. АДРЕСА_19 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_19 -н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул АДРЕСА_25 ; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н), порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

24. (п. 36 Акту) Відповідно до вимог законодавства, не проведено встановленим порядком ідентифікація та декларація об`єктів підвищеної небезпеки, а саме: АЗС та АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н, с. Нові Трояни, АДРЕСА_11 Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, б АДРЕСА_22 н), порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

25. (п. 37 Акту) Не проведено встановленим порядком експертне обстеження сталевих резервуарів АЗС (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська 1 АДРЕСА_7 ; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н) для зберігання нафтопродуктів, що повинне проводиться у разі закінчення граничного строку експлуатації даного устаткування, відповідно до вимог п. 21. «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» НПАОП 0.00-8.18-04, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

Порушення, зазначені в пунктах 1, 12 Акту перевірки від 25.10.2018 року № 15/14.6/04-1132 Відповідачем були усунені.

3. Відповідач зобов`язується до повного виконання умов Заяви про примирення вжити усі можливі заходи для забезпечення належних умов праці.

3.1. Відповідач зобов`язується самостійно зупинити виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та робіт з експлуатації: трансформаторної підстанції ТП 329 потужністю трансформатора 40 кВА (за адресою: м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345); трансформаторної підстанції КТП-604 потужністю трансформатора 25 кВА (за адресою: АДРЕСА_2 , 115 в); електроустановок АЗС (за адресами: м, Болград, вул. Заводська, 2А; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський район, с АДРЕСА_2 в; м. Ізмаїл, пр. Миру, 21; м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345; м. Білгород Дністровський, вул. Шкільна, 4А; Біляївський район, селище Великий Дальник, 7 км, Тираспольського шосе; Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91а; Роздільнянський район, с АДРЕСА_8 , вул. Павла АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 н); технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання зрідженим газом АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7 км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91а; Роздільнянський р-н, с АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 ); посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н., с. Нові Трояни, АДРЕСА_11 Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, АДРЕСА_6 а; Біляївьский р-н.,с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська, АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 , вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н); устатковання, пов`язаного зі зберіганням, транспортуванням, вибухопожежонебезпечних речовин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, на об`єктах АЗС та АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; АДРЕСА_19 р-н., с. Нові АДРЕСА_15 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91а; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 н).

4. Відповідач гарантує, що він виконає умови примирення у строки, наведені в п.п. 2.2. даної Заяви про примиренння.

5. Позивачу і Відповідачу відомі наслідки ухвалення судом рішення у зв`язку з примиренням. Позивач зобов`язаний, за умови виконання Відповідачем Заяви про примирення в повному обсязі, в подальшому не звертатися до органів Державної виконавчої служби з вимогами про застосування заходів реагування до Відповідача, які є предметом цієї Заяви про примирення.

6. Позивач і Відповідач заявляють і підтверджують, що умови примирення, викладені у даній Заяві про примирення, не суперечать закону, а також що ні в процесі укладення цієї Заяви про примирення, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права, свободи чи інтереси будь-яких третіх осіб.

7. У разі невиконання Відповідачем умов примирення, визначених даною Заявою про примирення, Позивач буде звертатися до органів Державної виконавчої служби для її примусового виконання, як це передбачено ч. 3 ст. 191 КАС України щодо зобов`язання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТЛА-ПСВ» (код за ) повністю зупинити виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та робіт з експлуатації: трансформаторної підстанції ТП 329 потужністю трансформатора 40 кВА (за адресою: м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345); трансформаторної підстанції КТП-604 потужністю трансформатора 25 кВА (за адресою: АДРЕСА_1 . Ломоносова, 115 в); електроустановок АЗС (за адресами: м. Болград, вул. Заводська, 2А; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 в; м. Ізмаїл, пр. Миру, 21; м. Ізмаїл, пр, Суворова, 345; м. Білгород Дністровський, вул. Шкільна, 4А; Біляївський район, селище Великий Дальник, 7 км, Тираспольського шосе; Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. АДРЕСА_3 а; Роздільнянський район, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н); технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання зрідженим газом АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м, Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7 км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н., с АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 н.); посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н.,с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91 АДРЕСА_7 ; Роздільнянський р-н., АДРЕСА_8 вул. АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 н); устатковання, пов`язаного зі зберіганням, транспортуванням, вибухопожежонебезпечних речовин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, на об`єктах АЗС та АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4 АДРЕСА_7 ; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н АДРЕСА_24 , АДРЕСА_8 н).

8. Відповідач зобов`язується інформувати Позивача письмово про усунення кожного із зазначених у даній Заяві про примирення порушень протягом 7 (семи) робочих днів після закінчення терміну усунення порушення, на ім`я начальника (заступника) Головного управління Держпраці в Одеській області.

9. Особи, які підписали зазначену Заяву про примирення є уповноваженими представниками відповідної сторони, документи, якими передбачено їх повноваження є чинними та таким, що не відкликані на момент підписання цієї Заяви про примирення.

10. Заява про примирення складена у трьох примірниках, які є автентичними за своїм змістом та мають однакову силу.

11. Відповідач зобов`язується повернути судові витрати Головному управлінню Держпраці в Одеській області, а саме суму сплаченого судового збору у розмірі 1762 грн. (одна тисяча сімсот шістдесят дві грн.).

Заяву про примирення сторін від 28 травня 2019 року підписано сторонами, підписи скріплено печатками відповідних юридичних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 47 КАС України сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Відповідно до ч.ч. 1, 5 ст. 190 КАС України, сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на підставі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише прав та обов`язків сторін. Сторони можуть примиритися на умовах, які виходять за межі предмета спору, якщо такі умови примирення не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Умови примирення не можуть суперечити закону або виходити за межі компетенції суб`єкта владних повноважень.

Умови примирення сторін затверджуються ухвалою суду. Затверджуючи умови примирення сторін, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Також, відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 238 КАС України, суд закриває провадження у справі якщо сторони досягли примирення.

Враховуючи та на підставі наведених норм законодавства та наявних у справі матеріалів, суд вважає умови примирення між сторонами у цій справі такими, що не суперечать закону, не порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, та не є не виконуваними. Тому, суд вважає за можливе затвердити умови примирення сторін.

Керуючись ст.ст. 47, 190, 191, 205, 238, 243, 248, 256, 294, 295, Розділом VІІ Перехідних положень КАС України, суд -

ухвалив:

Затвердити умови примирення сторін у справі за адміністративним позовом Головного управління Держпраці в Одеській області (місцезнаходження: просп. Шевченка, 2, м. Одеса, 65044, ідентифікаційний код юридичної особи: 39781624) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» (місцезнаходження: вул. Заводська, 2А, м. Болград, Болградський район, Одеська область, 68702, ідентифікаційний код юридичної особи: 32353263) про застосування заходів реагування, викладені у заяві про примирення сторін, а саме:

1. Позивач більше не вимагає застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» (код за , юридична адреса: вул. Заводська, будинок 2,А, місто Болград, Белградський район, Одеська область) шляхом зобов`язання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» негайно зупинити виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та робіт з експлуатації: трансформаторної підстанції ТП 329 потужністю трансформатора 40 кВА (за адресою: м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345); трансформаторної підстанції КТП-604 потужністю трансформатора 25 кВА (за адресою: АДРЕСА_19 район, с АДРЕСА_24 Нові Трояни, АДРЕСА_26 . Ломоносова, 115 в); електроустановок АЗС (за адресами: м. Болград, вул. Заводська, 2А; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 в; м. Ізмаїл, пр. Миру, 21; м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345; м. Білгород Дністровський, вул. Шкільна, 4А; Біляївський район, селище Великий Дальник, 7 км, Тираспольського шосе; Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91а; Роздільнянський район, с. Кучурган, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 н); технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання зрідженим газом АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, АДРЕСА_26 . Ломоносова, 115 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7 км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91 АДРЕСА_7 ; Роздільнянський р-н., с АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 н.); посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, АДРЕСА_6 ; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська, АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н., с АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 н); устатковання, пов`язаного зі зберіганням, транспортуванням, вибухопожежонебезпечних речовин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, на об`єктах АЗС та АГЗП ТОВ «Вітла-ПСВ» (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Імаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові АДРЕСА_15 , вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н., с. Великий Дальних, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н АДРЕСА_24 , АДРЕСА_8 );

2. Відповідач у свою чергу зобов`язується добровільно виконати ряд організаційно - технічних заходів з метою усунення порушень, які зазначені в Акті перевірки суб`єкта господарювання (виробничого об`єкта) Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» від 25.10.2018 року № 15/14.6/04-1132, а саме:

1. (п. 13 Акту) Експлуатується електрообладнання без проведення вимірювання значення опору заземлювального пристрою в електроустановках: 1. АЗС за адресою: м. Болград, вул. Заводська, 2А; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_2 в; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район, селище АДРЕСА_18 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_3 а; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 /н та інші, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

2. (п. 14 Акту) Експлуатується електрообладнання без проведення перевірки спрацьовування захисту в електроустановках із заземленою нейтраллю: 1. АЗС за адресою: м. Болград, вул. Заводська, 2А; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_2 в; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район, селище АДРЕСА_18 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_3 а; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 . АДРЕСА_8 , АДРЕСА_17 /н та інші, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1,21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

3. (п. 15 Акту) Експлуатується електрообладнання без проведення перевірки значення повного опору петлі «фаза-нуль» в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю в т.ч. при змінах в електроустановках: 1. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 ; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_2 в; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_12 пр. Миру, АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_12 , АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: Біляївський район, селище Великий Дальник АДРЕСА_15 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул АДРЕСА_3 ; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 район, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_17 /н та інші, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

4. (п. 16 Акту) Не представлено на кожен заземлювальний пристрій, що є в експлуатації, паспорт, який містить: дату введення в експлуатацію; виконавчу схему заземлення; основні технічні характеристики; дані про результати перевірок стану пристрою; відомість оглядів і виявлених дефектів; характер ремонтів і змін, унесених у цей пристрій в електроустановках: 1. АЗС за адресою: м. Болград, вул. Заводська, 2А; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район АДРЕСА_20 ; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_12 пр. Миру, АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район, селище АДРЕСА_18 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_3 а; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 . АДРЕСА_8 , АДРЕСА_17 /н та інші, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

5. (п. 17 Акту) Проводиться експлуатація діючих електроустановок без випробуваних атестованою електротехнічною лабораторією електрозахисних засобів згідно норм комплектації, чим порушено вимоги п.4.1.1-4.1.3 «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

6. (п. 18 Акту) Не проведено опосвідчення безпечного стану електроустановок електроустановках: 1. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 ; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_2 в; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район, селище АДРЕСА_18 Дальник, 7 АДРЕСА_15 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_3 ; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 н та інші, чим порушено п. 8.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

7. (п. 19 Акту) Не заведені паспорти трансформаторних підстанцій ТП 329 потужністю трансформатора 40 кВА (м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345) КТП НОМЕР_2 потужністю трансформатора 25 кВА (Болградський район, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в): силовий трансформатор; енергетичне обладнання розподільчого пристрою, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

8. (п. 20 Акту) Не надані паспорти кабельних ліній електроустановок: 1. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 ; 2. АЗС за адресою: АДРЕСА_5 ; 3. АЗС за адресою: АДРЕСА_2 в; 4. АЗС за адресою: АДРЕСА_12 . Миру АДРЕСА_13 ; 5. АЗС за адресою: АДРЕСА_14 ; 6. АЗС за адресою: АДРЕСА_6 ; 7. АЗС за адресою: АДРЕСА_19 район, селище Великий Дальник АДРЕСА_15 шосе; 8. АЗС за адресою: Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_3 а; 9. АЗС за адресою: АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 /н та інші, чим порушено п. 1.3.1 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

9. (п. 21 Акту) Суб`єкт господарювання - ТОВ Вітла-ПСВ до початку спорудження, монтажу і наладки об`єктів систем газопостачання зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ) АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; АДРЕСА_10 . Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. АДРЕСА_19 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_19 -н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул АДРЕСА_25 ; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н) не подав до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, такі відомості: назва і адреса об`єкта, його технічна характеристика та відомча належність; назва будівельно-монтажної організації, яка здійснює будівництво об`єкта системи газопостачання.

До відомостей повинно додаватися: проектна документація на будівництво згідно з вимогами статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"; завірена копія наказу про призначення особи, яка буде здійснювати технічний нагляд за будівництвом, протокол перевірки її знань в обсязі виконуваної нею роботи, чим порушено Розділ IV п. 4.2. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

10. (п. 22 Акту) На об`єкти АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_19 -н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул АДРЕСА_25 ; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н), не представлені проектна-виконавча документація з будівництва та монтажу обладнання з експертизою проектів на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, а також дані про проведення пусконалагоджувальних робіт згідно з технологічним регламентом, що повинне передбачатися проектом будівництва.

Не представлені дані про введення об`єкту в експлуатацію на підставі зареєстрованої декларації або виданого сертифіката, відповідно до вимог п. 9; п. 12 «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461, чим порушено Розділ III, глава 1, п. 1 Розділ VIII, глава 2, п. 1, п. 2 НПАОП 0.00-1.81-18, Розділ IV п. 4.6. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

11. (п. 23 Акту) До пуску газу на об`єкти систем газопостачання АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; АДРЕСА_19 р-н, с. Нові Трояни, вул АДРЕСА_24 Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна,4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул АДРЕСА_25 ; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_23 ), не складені акти приймання в експлуатацію об`єктів систем газопостачання та акти згідно з вимогами ОСОБА_2 2.5-20-2001 "Газопостачання", затвердженими наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 23 квітня 2001 року № 101, чим порушено Розділ IV п. 4.3. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

12. (п. 24 Акту) Перед заповненням резервуарів, газопроводів ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, АДРЕСА_6 ; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. АДРЕСА_8 , вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н), не забезпечено приймання обладнання для комплексного випробовування (пусконалагоджувальних робіт) за формою додатка «Ю» (обов`язкового) до ОСОБА_2 2.5-20-2001 "Газопостачання" з участю у комісії представника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, чим порушено Розділ IV п. 4.5; п. 4.6.; п. 4.7. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

13. (п. 25 Акту) Після проведення монтажу надземних сталевих резервуарів (посудин що працюють під тиском) зберігання ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т, Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; АДРЕСА_19 р-н., с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н), та налагодження обладнання під тиском не складено акти, що підтверджують проведення монтажних робіт і налагодження.

У актах повинне бути зазначено: найменування монтажної організації; найменування, тип, виробник, заводський (серійний) номер обладнання під тиском; відомості про матеріали, що використовувалися монтажною організацією; відомості про зварювання (вид зварювання, тип і марка електродів, зварювального дроту, прізвище зварника і номер його посвідчення, результати випробувань контрольних зразків (у разі проведення)); висновки про відповідність проведених монтажних і налагоджувальних робіт вимогам документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, чим порушено Розділ III, глава 1, п. 3, розділ VIII, глава 2, п. 2 НПАОП 0.00-1.81-18, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

14. (п. 26 Акту) Виконаний монтаж підземних сталевих резервуарів зберігання ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 28; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна,4а), при цьому не надані дані про забезпечення захисту від корозії на підставі проектів, їх будівництва та експлуатації установок захисту від електрохімічної корозії (ЕХЗ) підземних споруд (підземних сталевих резервуарів зберігання ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 28; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна АДРЕСА_21 4а, та інш.) систем газопостачання відповідно до вимог ДСТУ Б.В.2.5-29:2006, чим порушено Розділ IX п. 9.1; п. 9.2. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

15. (п. 27 Акту) Надземні та підземні сталеві резервуари (посудини) для зберігання зрідженого вуглеводневого газу (ЗВГ) АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; АДРЕСА_19 р-н, с. Нові Трояни, вул АДРЕСА_24 Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н,с. Великий Дальних, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 .), після виконаного монтажу, до пуску в роботу не були встановленим порядком перереєстрована в органах Держпраці, чим порушено п. 6.2.5. «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

16. (п. 28 Акту) Не проведено встановленим порядком періодичний технічний огляд обладнання що працюють під тиском (посудин для зберігання ЗВГ на АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна,4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальних, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н), що повинно проводиться у строки, визначені експлуатаційними документами виробника, але не рідше: 1) одного разу на 4 роки - зовнішній і внутрішній огляди; 2) одного разу на 8 років - гідростатичне випробування, чим порушено Розділ VIII, глава 1, п. 22 НПАОП 0.00-1.81-18; п.1.60. розділ VI, глава 1 НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

17. (п. 29 Акту) Надземні та підземні сталеві резервуари (посудини що працюють під тиском) для зберігання ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 ), не мають експлуатаційну документацією, чим порушено Розділ IV, п.1 НПАОП 0.00-1.81-18, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

18. (п. 30 Акту) Роботодавцем ТОВ Вітла-ПСВ не забезпечено спорядження обліковим номером обладнання що працює під тиском, а саме: сталеві резервуари для зберігання ЗВГ АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_25 ; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 ), не обліковується встановленим порядком в журналі обліку суб`єкта господарювання, у власності якого (в користуванні) воно перебуває, якщо інше не передбачено законодавством, чим порушено Розділ VII, п. 1 НПАОП 0.00-1.81-18, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

19. (п. 31 Акту) Надземний сталевий резервуар (посудини що працюють під тиском) для зберігання ЗВГ АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. Заводська, 2а не забезпечений ЗСК запобіжно-скидними клапанами, чим порушено Розділ VI, глава 1, п. 1.14. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

20. (п. 32 Акту) Не представлені відомості про проведення первинного технічного огляду устатковання АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; АДРЕСА_19 р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська АДРЕСА_25 ; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н) ТОВ Вітла-ПСВ перед введенням в експлуатацію, чим порушено п.п. 1.1; 3.1. розділу III НПАОП 0.00-1.73-14; п. 8. НПАОП 0.00-8.18-04, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

21. (п. 33 Акту) Об`єкт підвищеної небезпеки - устатковання АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова,345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91а; Роздільнянський р-н, с АДРЕСА_8 , вул АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 н) ТОВ Вітла-ПСВ, не оснащені технологічними схемами виробничих процесів, які повинні містити допустимі значення тисків і температур речовин із урахуванням їх фізико-хімічних властивостей і вибухонебезпечних характеристик, чим порушено Розділ VI п. 1.4. НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

22. (п. 34 Акту) При здійснення операцій зі зливу ЗВГ у сталеві резервуари (посудини) для зберігання ЗВГ АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; ТОВ Вітла-ПСВ не забезпечуються заземленням, чим порушено п. 1.34. розділ VI, глава 1 НПАОП 0.00-1.76-15, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

23. (п. 35 Акту) Не розроблені План ліквідації та локалізації аварійних ситуацій підприємства ТОВ Вітла-ПСВ для АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_19 р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н), порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

24. (п. 36 Акту) Відповідно до вимог законодавства, не проведено встановленим порядком ідентифікація та декларація об`єктів підвищеної небезпеки, а саме: АЗС та АГЗП (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, б АДРЕСА_22 н), порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

25. (п. 37 Акту) Не проведено встановленим порядком експертне обстеження сталевих резервуарів АЗС (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська 1а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н) для зберігання нафтопродуктів, що повинне проводиться у разі закінчення граничного строку експлуатації даного устаткування, відповідно до вимог п. 21. «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» НПАОП 0.00-8.18-04, порушення зобов`язується усунути у строк до 28.11.2019 року;

3. Відповідач зобов`язується до повного виконання умов Заяви про примирення вжити усі можливі заходи для забезпечення належних умов праці.

3.1. Відповідач зобов`язується самостійно зупинити виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та робіт з експлуатації: трансформаторної підстанції ТП 329 потужністю трансформатора 40 кВА (за адресою: м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345); трансформаторної підстанції КТП-604 потужністю трансформатора 25 кВА (за адресою: АДРЕСА_19 район АДРЕСА_27 . Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115 в); електроустановок АЗС (за адресами: м, Болград, вул. Заводська, 2А; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський АДРЕСА_9 , с АДРЕСА_2 в; м. Ізмаїл, пр. Миру, 21; м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345; м. Білгород Дністровський, вул. Шкільна, 4А; Біляївський район, селище Великий Дальник, 7 км, Тираспольського шосе; Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91а; Роздільнянський район, с. Кучурган, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 н); технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання зрідженим газом АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_19 р-н, с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7 км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91а; Роздільнянський р-н, с. Кучурган, АДРЕСА_8 ); посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; АДРЕСА_19 р-н., с. Нові АДРЕСА_15 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н.,с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н, с АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 н); устатковання, пов`язаного зі зберіганням, транспортуванням, вибухопожежонебезпечних речовин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, на об`єктах АЗС та АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Болградський р-н., с. Нові АДРЕСА_15 , вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н, с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н, м. Роздільна, вул. Кишинівська, АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н, АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 н).

4. Відповідач гарантує, що він виконає умови примирення у строки, наведені в п.п. 2.2. даної Заяви про примиренння.

5. Позивач зобов`язаний, за умови виконання Відповідачем Заяви про примирення в повному обсязі, в подальшому не звертатися до органів Державної виконавчої служби з вимогами про застосування заходів реагування до Відповідача, які є предметом цієї Заяви про примирення.

6. Позивач і Відповідач заявляють і підтверджують, що умови примирення, викладені у даній Заяві про примирення, не суперечать закону, а також що ні в процесі укладення цієї Заяви про примирення, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права, свободи чи інтереси будь-яких третіх осіб.

7. У разі невиконання Відповідачем умов примирення, визначених даною Заявою про примирення, Позивач буде звертатися до органів Державної виконавчої служби для її примусового виконання, як це передбачено ч. 3 ст. 191 КАС України щодо зобов`язання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТЛА-ПСВ» (код за ) повністю зупинити виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та робіт з експлуатації: трансформаторної підстанції ТП 329 потужністю трансформатора 40 кВА (за адресою: м. Ізмаїл, пр. Суворова, 345); трансформаторної підстанції КТП-604 потужністю трансформатора 25 кВА (за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 Ломоносова, 115 в); електроустановок АЗС (за адресами: м. Болград, вул. Заводська, 2А; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський АДРЕСА_9 , АДРЕСА_2 в; м. Ізмаїл, пр. Миру, 21; м. Ізмаїл, пр, Суворова, 345; м. Білгород Дністровський, вул. Шкільна, 4А; Біляївський район, селище Великий Дальник, 7 км, Тираспольського шосе; Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91а; Роздільнянський район, с. Кучурган, вул. Павла Каплуна, АДРЕСА_4 н); технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання зрідженим газом АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м, Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115 в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7 км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська, 91 АДРЕСА_7 ; Роздільнянський р-н., с АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 н.); посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа АГЗП суб`єкта господарювання (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, 4а; Біляївьский р-н.,с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н., с АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 н); устатковання, пов`язаного зі зберіганням, транспортуванням, вибухопожежонебезпечних речовин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, на об`єктах АЗС та АГЗП ТОВ Вітла-ПСВ (за адресами: Одеська область, м. Ізмаїл пр-т. Миру, 21; м. Ізмаїл пр-т. Суворова, 345; м. Болград, вул. Заводська, 2а; м. Болград, вул. Заводська, 28; Белградський р-н., с. Нові Трояни, вул. Ломоносова, 115в; м. Білгород-Дністровський, вул. Шкільна, АДРЕСА_6 ; Біляївьский р-н., с. Великий Дальник, 7км Тираспольського шосе; Роздільнянський р-н., м. Роздільна, вул. Кишинівська, АДРЕСА_3 ; Роздільнянський р-н., АДРЕСА_8 н).

8. Відповідач зобов`язується інформувати Позивача письмово про усунення кожного із зазначених у даній Заяві про примирення порушень протягом 7 (семи) робочих днів після закінчення терміну усунення порушення, на ім`я начальника (заступника) Головного управління Держпраці в Одеській області.

9. Відповідач зобов`язується повернути судові витрати Головному управлінню Держпраці в Одеській області, а саме суму сплаченого судового збору у розмірі 1762 грн. (одна тисяча сімсот шістдесят дві грн.).

Провадження у справі за позовом Головного управління Держпраці в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІТЛА-ПСВ» про застосування заходів реагування закрити.

Роз`яснити сторонам, що у разі невиконання ухвали суду про затвердження умов примирення вона може бути подана для її примусового виконання в порядку, визначеному законодавством для виконання судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена в порядку, передбаченому п. 15.5 ч. 1 Розділу VІІ Перехідних положень, та у строк, встановлений ст. 295 КАС України.

Ухвала набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 256 КАС України.

Повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Суддя М.Г. Цховребова

.