Справа № 0840/3331/18
Суддя: Стрельнікова Наталя Вікторівна
Дата ухвалення: 2019-02-07 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
РІШЕННЯ

(вступна та резолютивна частини)

07 лютого 2019 року Справа № 0840/3331/18 м.Запоріжжя

Запорізький окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Стрельнікової Н. В.,

за участю секретаря Фесик А.В.

представника позивача: ОСОБА_1

представника відповідача: не прибув

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі адміністративну справу

за позовом: Головного управління Держпраці у Запорізькій області

до відповідача : Селянського (фермерського) господарства «ОСОБА_2М.»

про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду,-

ВИРІШИВ:

Позов Головного управління Держпраці у Запорізькій області (69032, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, 25, ) до селянського (фермерського) господарство «ОСОБА_2М.» (70030, Запорізька область, Вільнянський район, с. Михайлівка, вул. Шкільна, буд. 11, ) про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду задовольнити частково.

Застосувати заходи реагування в сфері державного нагляду шляхом заборони селянському (фермерському) господарству «ОСОБА_2М.» експлуатацію електроустановок та виконання робіт в діючих електроустановках понад 1000 В; експлуатацію надземного резервуару (V-100 м куб. б/н) без проведення зачистки, без проведення періодичного обстеження та дефектоскопії резервуару; експлуатацію технологічного трубопроводу, що транспортує дизельне паливо, без проведення гідравлічного випробування на щільність; експлуатацію системи газопостачання без дозволу спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади по контролю за охороною праці на експлуатацію технологічного устаткування та його елементів системи газопостачання природним газом, без проведення комплексного приладового обстеження надземного, підземного газопроводів; без проведення регулювання обладнання ШГРП: перевірки параметрів спрацювання запобіжних пристроїв (не рідше 1 разу на 6 місяців); без проведення поточного ремонту ШГРП (не рідше 1 разу на 12 місяців), без проведення технічного огляду надземних газопроводів на можливий виток газу (1 раз на 6 місяців) , без проведення технічного обслуговування газопроводів та установок, що використовують газ (не рідше ніж один раз на місяць) та поточного ремонту (не рідше ніж 1 раз на 12 місяців); експлуатацію установки, що використовує газ, в приміщенні газосушарки; без виведення сигналів про загазованість та пожежі приміщення зерносушарки і спрацювання засобів захистів на диспетчерський пункт або в приміщення з постійною присутністю чергового.

У задоволенні вимоги про звернення судового рішення до негайного виконання відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду шляхом подачі в 30-денний строк з дня його проголошення, а якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення (ухвали) суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя (підпис) Н. В. Стрельнікова

Суддя Н. В. Стрельнікова