Справа № 815/6011/17
Суддя: Корой С. М.
Дата ухвалення: 2018-08-03 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

Справа № 815/6011/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року м.Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Корой С.М.,

розглянувши в порядку письмового провадження заяву про примирення сторін у справі за позовом Головного управління ДСНС України в Одеській області до Комунальної установи «Одеська обласна клінічна лікарня», Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації про вжиття заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Одеського окружного адміністративного суду перебуває справа за позовом Головного управління ДСНС України в Одеській області до Комунальної установи «Одеська обласна клінічна лікарня», Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації про вжиття заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи..

02.08.2018 року до суду надійшла заява про примирення сторін (вхід. № 22440/18).

Відповідно до умов даної заяви, сторони дійшли згоди щодо повного та остаточного врегулювання претензій, які були предметом судового розгляду у справі №815/6011/17.

Сторони мають належне уявлення про сутність цієї угоди про примирення і всіх її елементів. Не існує ніяких факторів, які могли б вплинути на їх уявлення про мету цієї угоди про примирення. Сторони підтверджують, що вищевикладені умови відповідають їх волевиявленню і породжують настання бажаних наслідків, які відповідають їх дійсним інтересам. Сторони погоджуються, що їх волевиявлення, викладене в цій угоді про примирення, є вільним та здійсненним без будь-якого примусу.

Згідно з ч. 5 ст. 47 КАС України сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Відповідно до ч.ч. 1, 3, 4, 5 ст. 190 КАС України, сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на підставі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише прав та обов'язків сторін. Сторони можуть примиритися на умовах, які виходять за межі предмета спору, якщо такі умови примирення не порушують прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Умови примирення не можуть суперечити закону або виходити за межі компетенції суб'єкта владних повноважень.

Умови примирення сторони викладають у заяві про примирення сторін. Заява про примирення сторін може бути викладена у формі єдиного документа, підписаного сторонами, або у формі окремих документів: заяви однієї сторони про умови примирення та письмової згоди іншої сторони з умовами примирення.

Умови примирення сторін затверджуються ухвалою суду. Затверджуючи умови примирення сторін, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Таким чином, з урахуванням умов примирення викладених позивачем та відповідачем про примирення сторін у справі №815/6011/17, судом встановлено, що умови примирення не суперечать чинному законодавству, та не порушують чиї-небудь права, свободи або охоронювані законом інтереси.

Крім того, судом враховано письмові пояснення Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації надані до суду 02.08.2018 року разом з додатками, згідно яких надано докази щодо виділення коштів на усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та у сфері цивільного захисту, виявлених під час проведення перевірки.

Згідно з п.3 ч.1 ст.238 КАС України суд закриває провадження у справі якщо сторони досягли примирення.

Відтак, беручи до уваги вищевикладене, суд вважає за можливе заяву сторін про примирення задовольнити, та закрити провадження у справі відповідно до приписів п.3 ч.1 ст.238 КАС України.

Керуючись п.10 ч.1 ст.4, ч.6 ст.7, ч.9 ст.205, п.3 ч.1 ст.238, ст.ст.140,243,248 КАС України, суд,-

У Х В А Л И В:

Заяву Головного управління ДСНС України в Одеській області та Комунальної установи «Одеська обласна клінічна лікарня» про примирення сторін у справі -задовольнити.

Затвердити умови примирення сторін по справі за адміністративним позовом Головного управління ДСНС України в Одеській області до Комунальної установи «Одеська обласна клінічна лікарня», Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації, Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації про вжиття заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи , а саме:

Відповідач, комунальна установа «Одеська обласна клінічна лікарня», ЄДРПОУ: 0199040, яка розташована за адресою: 65025, Одеська область, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26 зобов'язується повністю усунути порушення вимог законодавства у сфері техногенної, пожежної безпеки та цивільного захисту, які зазначені в Акті перевірки № 132 від 25.10.2017 до 01 лютого 2019 року, а саме:

1.1.1. Не допускати паркування автотранспорту ближче 10 метрів до будівель корпусів;

1.1.2. Забезпечити надання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки переданих в оренду приміщень;

1.1.3. Відремонтувати кнопки дистанційного запуску пожежних насосів, які розташовані в ящиках пожежних кранів;

Перенотальний цент:

1.1.4. Забезпечити обладнання приміщень системою пожежної сигналізації.

1.1.5. Забезпечити приміщення системою оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей;

1.1.6. Встановити в електрощитових сертифіковані протипожежні двері;

Відділення екстрагенетальної патології вагітних (4-поверх):

1.1.7. Встановити в електрощитових сертифіковані протипожежні двері;

Кафедра акушерства і генiкології (5-поверх):

1.1.8. Встановити в електрощитових сертифіковані протипожежні двері;

Лікувальний корпус. Загальні порушення:

1.1.9. Забезпечити приміщення лікарні системою пожежної сигналізацією;

1.1.10. Забезпечити приміщення лікарні з унікальним обладнанням автоматичною системою пожежогасіння.

1.1.11. Обладнати приміщення лікарні системою оповіщення про пожежу та управління евакуації людей третього типу (Спосіб оповіщення: мовленнєвий (запис і передача спеціальних текстів), світовий покажчик "ВИХІД"; черговість оповіщення: спочатку обслуговуючий персонал, а потім усіх інших за спеціально розробленою черговістю).

1.1.12. Відремонтувати ліфти, щоб працювали в режимі "Пожежна небезпека".

1.1.13. Забезпечити вантажопідйомний ліфт режимом "Транспортування пожежних підрозділів";

Ендокринологічне відділення:

1.1.14. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами: 1.1.15. Не допускати експлуатацію електроламп зі знятими ковпаками (плафонами).

1.1.16. Забезпечити лінії живлення кондиціонерів автономними пристроями електричного захисту (незалежно від наявності захисту на загальній лініі)

Урологічне відділення:

1.1.17. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами:

1.1.18. Не допускати експлуатацію електроламп зі знятими ковпаками (плафонами); Неврологічне відділення:

1.1.19. Забезпечити покриття (підлоги) у коридорах матеріалом в якому значений показник щодо пожежної безпеки;

1.1.20. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

Офтальмологічне відділення:

1.1.21. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами; Відділення ЛОР:

1.1.22. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

1.1.23. Не допускати використання світильників без захисного скла; Гематологічне відділення;

1.1.24. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

Відділення пульмонології:

1.1.25. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

Відділення загальної хірургії:

1.1.26. Не допускати використання світильників без захисного скла;

Відділення малоінвазивної хірургії:

1.1.27. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

Відділення таракальної хірургії:

1.1.28. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

1.1.29. Не допускати використання світильників без захисного скла (ковпаків,плафонів);

Відділення судинної хірургії, анестезіології:

1.1.30. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

Відділення нейрохірургії:

1.1.31. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

1.1.32. Не допускати використання світильників без захисного скла (Ковпаків,плафонів);

Відділення кардіології:

1.1.33. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

Відділення функціональної діагностики:

1.1.34. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

Фізіотерапевтичне відділення:

1.1.35. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

Травматолого-ортопедичне відділення:

1.1.36. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

Відділення інтервенційної радіології:

1.1.37. Забезпечити приміщення електрощитової протипожежними перешкодами;

Лабораторія:

1.1.38. Забезпечити приміщення лабораторії автоматичною пожежною сигналізацією:

1.1.39. В приміщені ПЛР відділу відремонтувати автоматичну пожежну сигналізацію:

1.1.40. В приміщені ПЛР відділу у складі автоматичної пожежної сигналізації забезпечити користування сертифікованим обладнанням ( контрольно - приймальний прилад « Дунай»);

Адміністративний комплекс:

1.1.41. Забезпечити окреслення приміщень електрощитових від інших шляхом встановлення протипожежних перешкод (протипожежні двері з нормованою межею вогнестійкості);

Поліклінічний відділ. Загальні порушення:

1.1.42. Забезпечити приміщення поліклініки автоматичною системою пожежної сигналізації;

1.1.43. Обладнати приміщення поліклініки системою оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей;

1.1.44. Забезпечити сходові клітки, коридори, проходи та інші шляхи евакуації полікліники евакуаційним освітленням;

1.1.45. Забезпечити відокремлення приміщень електрощитових від інших шляхом встановлення протипожежних перешкод (протипожежні двері з нормованою межею вогнестійкості);

Гараж (ремонтний бокс):

1.1.46. Забезпечити пожежний щит нормами належності первинними засобами пожежогасіння;

Відділення магнітного резонансного томографа:

1.1.47. Забезпечити приміщення автоматичною системою пожежогасіння,

1.1.48. Провести ремонт автоматичної пожежної сигналізації;

Станція кисню:

1.1.49. Забезпечити проведення монтажу системи протипожежного захисту (автоматичної пожежної сигналізації - АПС) відповідно до ДБН В.2.5.-56:2014 "системи протипожежного захисту".

Відділення насосної:

1.1.50. Встановити систему внутрішнього протипожежного водогону в авто режими спрацювання;

1.1.51. Забезпечити перевірку надійності переведення пожежних насосів з основного на орезервне електропостачання та завести журнал реєстрації результатів;

Гуртожиток:

1.1.52. Не допускати захаращення шляхів евакуації (коридори) меблями та господарчим майном (6 -тий поверх);

1.1.53. Забезпечити приміщення гуртожитку системою пожежної сигналізацією і оповіщуванням про пожежу та управлінням евакуюванням людей;

Диспечерська:

1.1.54. Не допускати використання несертифікованого протипожежного обладнання у складі автоматичної пожежної сигналізації (контрольно - приймальний прибор «Мрія»);

Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:

1.1.55. Призначти відповідальних осіб за забезпечення техногенної безпеки;

1.1.56. провести ідентифікацію потенційно небезпечного об'єкта (ПНО);

1.1.57. Створити підрозділ з питань цивільного захисту;

1.1.58. Розробити та вивісити на видних місцях інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації;

1.1.59. створити інфомаційно - довідкові куточки щодо дій персоналу об'єкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій;

1.1.60. Забезпечити працюючий персонал об'єкту засобами захисту органів дихання згідно належності.

1.2. Нести повну відповідальність за пожежну, техногенну безпеку та цивільний захист на час дії угоди про примирення на об'єкті, комунальної установи «Одеська обласна клінічна лікарня», , розташований за адресою: 65025, Одеська область, м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26.

1.3. До 01 лютого 2019 року звернутись до Головного управління ДСНС України в Одеській області з клопотанням про проведення позапланової перевірки додержання (виконання вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту та виконання вимог попередніх приписів комунальну установу «Одеську обласну клінічну лікарню» , яка розташована за адресою: 65025, Одеська область м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26.

2. Позивач - Головне управління ДСНС України в Одеській області зобов'язується на підставі клопотання комунальної установи «Одеська обласна клінічна лікарня» здійснити позапланову перевірку додержання (виконання вимог законодавства у сферах пожежної техногенної безпеки та цивільного захисту та виконання вимог попередніх приписів на об'єкті комунальної установи «Одеська обласна клінічна лікарня», , 65025, Одеська область м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 26 у продовж 20 робочих днів з дня надходження клопотання (заяви) на проведення позапланової перевірки.

Провадження у справі №815/6011/17 - закрити.

Роз'яснити сторонам, що ухвала про затвердження умов примирення виконується сторонами в порядку і строки, які нею визначені. Ухвала про затвердження умов примирення є виконавчим документом. У разі невиконання ухвали суду про затвердження умов примирення вона може бути подана для її примусового виконання в порядку, визначеному законодавством для виконання судових рішень.

Повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання до Одеського апеляційного адміністративного суду через Одеський окружний адміністративний суд апеляційної скарги протягом п'ятнадцяти днів з дня її підписання суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвалу складено та підписано суддею 03.08.2018 року.

Суддя С.М. Корой