Справа № 815/5749/17
Суддя: Ступакова І.Г.
Дата ухвалення: 2018-03-06 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2018 р.м.ОдесаСправа № 815/5749/17

Категорія: 5.1.2 Головуючий в І інстанції Андрухів В.В.

Місце ухвалення: м. Одеса

Дата складання повного тексту: 11.12.2017р.

Колегія суддів Одеського апеляційного адміністративного суду

у складі:

головуючого Ступакової І.Г.

суддів Бітова А.І.

ОСОБА_1

при секретарі Григоренко Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті ОСОБА_1 адміністративну справу за апеляційною скаргою Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО на постанову Одеського окружного адміністративного суду від 11 грудня 2017 року по справі за адміністративним позовом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області до Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО про вжиття заходів реагування у вигляді повного зупинення роботи (експлуатації), -

В С Т А Н О В И Л А :

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області звернулося до суду з адміністративним позовом до Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) у вигляді повного зупинення роботи Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО, що розташований за адресою: 67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка, вул. Карбишева, 1 шляхом опечатування (опломбування) всіх дверей (воріт) будівель, приміщень, території, відключення джерел електропостачання (або інших електромереж, електроприладів, пристроїв, обладнання і установок) до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та у сфері цивільного захисту, вказаних в акті №56 від 18.10.2017 року.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 11 грудня 2017 року адміністративний позов Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області задоволено повністю. Застосувано заходи реагування у сфері державного нагляду (контролю) до Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО () у вигляді повного зупинення роботи Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО, що розташований за адресою: 67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка, вул. Карбишева, 1 шляхом опечатування (опломбування) всіх дверей (воріт) будівель, приміщень, території, відключення джерел електропостачання (або інших електромереж, електроприладів, пристроїв, обладнання і установок) до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та у сфері цивільного захисту, вказаних в акті №56 від 18.10.2017 року.

В апеляційній скарзі Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО ставиться питання про скасування судового рішення, в звязку з тим, що воно постановлено з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідача, доводи апеляційної скарги Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО, перевіривши законність і обґрунтованість судового рішення в межах позовних вимог і доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Задовольняючи адміністративний позов, суд першої інстанції виходив з того, що порушення, визначені в акті №56, окрім порушень №№ 13-15, є такими, що впливають на ризик виникнення надзвичайної ситуації, аварії чи пожежі, що можуть спричинити загрозу життю та здоровю людей, а також неможливістю її ефективної ліквідації та рятуванню людей.

Колегія суддів погоджується з вказаними висновками суду першої інстанції, виходячи з наступного.

Пунктом 4 (п.п.57) Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого Указом Президента України №20/2013 від 16.01.2013 року Про деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій, встановлено, що Державна служба з надзвичайних ситуацій України відповідно до покладених на неї завдань організовує та проводить перевірки додержання вимог законодавства у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, організації виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на підприємствах, в установах, організаціях, що входять до складу залізничного, автомобільного, авіаційного, морського та річкового транспорту, на базах, складах, арсеналах зберігання та у місцях виробництва, утилізації ракетно-артилерійського озброєння, компонентів рідкого ракетного палива.

Положенням про Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, затвердженого наказом ДСНС України №175 від 13.04.2016 року, встановлено, що Головне управління ДСНС України в Одеській області відповідно до покладених на нього завдань на відповідній території здійснює безпосередньо та через підпорядковані підрозділи нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, іншими субєктами господарювання, а також громадянами України, іноземцями та особами без громадянства.

Відповідно до ч.2 ст.68 Кодексу цивільного захисту України, у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоровю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.70 Кодексу цивільного захисту України, підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, обєктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є: 1) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами; 2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення; 3) випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки; 4) нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій; 5) відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи; 6) невідповідність кількості засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників субєкта господарювання, їх непридатність або відсутність; 7) порушення правил поводження з небезпечними речовинами; 8) відсутність або непридатність до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних обєктів або обєктів підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій; 9) відсутність на обєкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовність до виконання покладених на неї завдань, у тому числі через відсутність відповідних документів, приладів, обладнання або засобів індивідуального захисту; 10) неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки субєктів господарювання; 11) проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних обєктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань техногенної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, субєктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають.

Повне або часткове зупинення роботи підприємств, обєктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.

Згідно п.15 Розділу ІІ Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України №1417 від 30.12.2014 року, Усі працівники при прийнятті на роботу на робочому місці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі).

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум).

Види протипожежних інструктажів, а також порядок організації та проведення протипожежних інструктажів, навчання і перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

Відповідно до п.п.2.5 п.2 Розділу ІІІ Правил пожежної безпеки в Україні, деревяні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисному оброблянню, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, стелажів.

Підпунктом 1.16 п.1 Розділу ІV Правил пожежної безпеки в Україні передбачено, що електрощити, групові електрощитки повинні оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

Згідно п.п.1.20 п.1 Розділу ІV Правил пожежної безпеки в Україні, замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ.

Підпунктом 1.21 п.1 Розділу ІV Правил пожежної безпеки в Україні встановлено, що захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд».

Згідно п.9.3.2 ДСТУ Б В.2.5-38:2008, для забезпечення постійної надійності роботи пристроїв блискавкозахисту щорічно перед початком грозового сезону провадиться перевірка і огляд всіх пристроїв блискавкозахисту.

Відповідно до п.п.1.2 п.1 Розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту».

Підпунктом 3.6 пункту 3 Розділу V Правил пожежної безпеки в Україні встановлено, що територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.

Ця вимога стосується також будівель, споруд та приміщень, обладнаних будь-якими типами систем пожежогасіння, пожежної сигналізації або внутрішніми пожежними кран-комплектами.

До початку експлуатації обєкти (будинки, споруди, приміщення, технологічні установки) повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння згідно з Типовими нормами належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153.

Підпунктом 3.9 пункту 3 Розділу V Правил пожежної безпеки в Україні встановлено, що вибирання типу та визначення необхідної кількості вогнегасників повинні здійснюватись відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153.

Відповідно до п.п.3.10 п.3 Розділу V Правил пожежної безпеки в Україні, Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння слід установлювати вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности». Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як усередині, так і поза приміщеннями (за потреби).

Розміщення та експлуатація вогнегасників повинні здійснюватись згідно з вимогами Типових норм належності вогнегасників, Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 555/9154.

Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення; установлювання в пожежні шафи поруч з пожежними кранами, у спеціальні тумби, підставки або на пожежні щити (стенди).

Згідно п.16 Порядку функціонування добровільної пожежної охорони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №564 від 17.07.2013 року, члени пожежної дружини (команди) підлягають обовязковому особистому страхуванню відповідно до Закону України Про страхування.

Відповідно до п.10 Розділу ІV Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15.08.2016 року № 974, у приміщенні котелень закладів та установ не дозволяється: виконувати роботи, які не повязані з експлуатацією котельних установок допускати до роботи осіб, які не пройшли навчання з пожежно-технічного мінімуму та не отримали відповідних кваліфікаційних посвідчень; залишати без нагляду працюючі котли і нагрівники; експлуатувати установки у разі підтікання рідкого палива або витікання газу із системи паливоподачі; працювати з несправними або відключеними приладами контролю і регулювання, а також за їхньої відсутності; розпалювати котельні установки без попереднього їх продування повітрям; подавати паливо при згаслих форсунках або газових пальниках; сушити спецодяг, взуття, інші матеріали на котлах та паропроводах.

Згідно п.1 Розділу VІ Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, кожний заклад та установа мають бути забезпечені зовнішнім і внутрішнім протипожежним водопостачанням згідно з вимогами будівельних норм (ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування та ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. ОСОБА_3 Проектування. ОСОБА_3 Будівництво).

Утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, які перебувають на балансі закладів та установ, та здійснення перевірок їхнього технічного стану здійснюються відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 15 червня 2015 року №696 Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2015 року за № 780/27225.

Відповідно до п.п.3.5 п.3 Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом МНС України №152 від 02.04.2004 року, особа, відповідальна за пожежну безпеку на об'єкті, повинна оформити журнал обліку вогнегасників на об'єкті, у якому реєструються: тип і обліковий номер кожного вогнегасника, а також місце його розміщення на об'єкті; дати проведення періодичних оглядів вогнегасників та прізвище особи, яка їх проводила; результати періодичних оглядів вогнегасників; дати проведення технічного обслуговування (або діагностування) та прізвище особи (або номер посвідчення), яка їх проводила, а також дати проведення наступного технічного обслуговування; інформація про направлення вогнегасників на технічне обслуговування до ПТОВ та про їх повернення на місце розташування після проведення технічного обслуговування.

На технічне обслуговування з об'єкта дозволяється відправляти без заміни не більше 50% вогнегасників від їх загальної кількості.

Згідно п.13 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №444, для отримання працівниками відомостей про конкретні дії у надзвичайних ситуаціях на підприємстві, в установі та організації обладнується з урахуванням особливостей виробничої діяльності інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту, що є частиною приміщення загального користування, у якій тематично оформляються стенди, розміщуються схеми, навчальні посібники і зразки, передбачені програмами підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

Тематичне наповнення інформаційно-довідкового куточка визначається з урахуванням заходів, передбачених планом реагування на надзвичайні ситуації, та містить інформацію про наявні можливості та ресурси підприємства, установи, організації з протидії небезпечним факторам, що ймовірні для місця їх розташування.

Згідно п.4.5.2 Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях, затверджених наказом МНС України №557 від 15.08.2007 року, навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах та організаціях проводиться у формі інструктажів та навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням питань техногенної безпеки, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15 (z0231-05), зареєстрованого у Мін'юсті 15.02.2005 за N 231/10511.

Пунктом 7 Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом МНС України №338 від 18.12.2000 року встановлено, що ідентифікації підлягають усі об'єкти господарської діяльності, які розташовані на території України і перебувають у державній, колективній або приватній власності юридичних або фізичних осіб, а також інші об'єкти, визначені комісіями з питань ТЕБ та НС або відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Судом першої інстанції встановлено та вбачається з матеріалів справи, що наказом т.в.о. начальника ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області №387 від 28.09.2017 року про проведення позапланової перевірки, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 року №643-р "Деякі питання державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки", наказу ДСНС від 22.09.2017 року №509 "Про проведення позапланових перевірок стану техногенної і пожежної безпеки", вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", протоколу №6 чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації від 12.09.2017 року, протоколу №7 позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації від 16.09.2017 року, протоколу №8 позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації від 28.09.2017 року, наказано здійснити протягом жовтня-грудня 2017 року позапланові перевірки стану техногенної і пожежної безпеки у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах, закладах охорони здоров'я із стаціонарним лікуванням, будинках для людей похилого віку та інвалідів, закладах відпочинку та оздоровлення державної і комунальної форми власності.

18.10.2017 року начальником Великомихайлівського РС ГУ ДСНС України в Одеській області видано посвідчення на проведення позапланової перевірки Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО за адресою: 67100, Одеська область, Великомихайлівський район, смт. Велика Михайлівка, вул. Карбишева, 1.

За результатами проведення перевірки щодо додержання субєктами господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки позивачем складено акт від 18 жовтня 2017 року №56.

За результатами перевірки встановлено наступні порушення відповідача:

1) розділ V п.1 п.п.1.2 наказу МВС №1417 від 30.12.2014 року, дод. А табл. А 1 ДБН В.2.5-56:2014 - не обладнано приміщення автоматичною пожежною сигналізацією;

2) розділ ІV п.1 п.п.1.20 наказу МВС №1417 від 30.12.2014 року - не проведено заміри опору ізоляції електричних мереж;

3) розділ ІІІ п.2 п.п.2.5 наказу МВС №1417 від 30.12.2014 року - дерев'яні конструкції даху будівлі не оброблено вогнезахисним розчином;

4) п.16 постанови Кабінету Міністрів України №564 від 17.07.2013 року - не проведено обовязкове особисте страхування членів пожежної дружини;

5) розділ ІІ п.15 наказу МВС №1417 від 30.12.2014 року, постанови Кабінету Міністрів України №444 від 26.06.2013 року - відповідальна особа за протипожежний стан не пройшла спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум);

6) розділ ІV п.10 наказу МОН №974 від 15.08.2016 року - особи, що працюють в котельні, не пройшли навчання (пожежно-технічний мінімум);

7) розділ VІ п.1 наказу МОН №974 від 15.08.2016 року - заклад не забезпечено зовнішнім водопостачанням згідно вимог ДБН В.2.5-74:2013;

8) розділ V п.3 п.п.3.6, п.п.3.9 наказу МВС №1417 від 30.12.2014 року - приміщення не доукомплектоване первинними засобами пожежогасіння, згідно норм належності;

9) розділ V п.3 п.п.3.10 наказу МВС №1417 від 30.12.2014 року - відсутні вказівні знаки місць розташування первинних засобів пожежогасіння згідно ДСТУ ISO 6309:2007 та ГОСТ 12.4.026-76. Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги;

10) розділ V п.3 п.п.3.10 наказу МВС №1417 від 30.12.2014 року - вогнегасники не встановлено на видимих та легкодоступних місцях шляхом навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від підлоги до нижнього торця вогнегасника;

11) розділ ІV п.1 п.п.1.21 наказу МВС №1417 від 30.12.2014 року, п.9.3.2 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 - не проведено перевірку і огляд пристроїв блискавкозахисту;

12) розділ ІV п.1 п.п.1.16 наказу МВС №1417 від 30.12.2014 року - електрощити у приміщеннях не обладнано схемою підключення споживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту;

13) розділ V п.3 п.п.3.10 наказу МВС №1417 від 30.12.2014 року, п.3 п.п.3.5 наказу МНС №152 від 02.04.2004 року - не оновлено журнал обліку вогнегасників;

14) глава 10 ст.40 п.3 Кодексу цивільного захисту України, п.13 постанови Кабінету Міністрів України №444 від 26.06.2013 року - не оновлено інформаційно-довідковий куточок щодо дій персоналу обєкта у разі виникнення надзвичайних ситуацій або інших нестандартних подій;

15) п.4.5.1 наказу МНС №557 від 15.08.2007 року - не оновлено журнал реєстрації вступного інструктажу з питань техногенної безпеки;

16) п.4.5.2 наказу МНС №557 від 15.08.2007 року - не організовано вивчення працівниками обєкту основних способів захисту і дій у разі надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

17) п.7 наказу МНС №338 від 18.12.2000 року - не проведено ідентифікацію на визначення рівня потенційної небезпеки з урахуванням усіх чинників небезпеки;

18) п.4.3.1 наказу МНС №557 від 15.08.2007 року, постанови Кабінету Міністрів України №1200 від 19.08.2002 року - працюючий персонал не забезпечено засобами індивідуального захисту органів дихання.

18.10.2017 року посадовою особою Великомихайлівського РС ГУ ДСНС України в Одеській області складено протокол ОД 002819 про адміністративне правопорушення відповідно до ст.175 КУпАП. Відповідно до вказаного протоколу, завідувач ДНЗ "СОНЕЧКО" ОСОБА_2 визнала себе винною, та зазначила, що вказані порушення будуть усунуті.

Постановою ОД 002820 від 18.10.2017 року завідувача ДНЗ "СОНЕЧКО" ОСОБА_2 притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої ст.175 КУпАП.

Отже, з урахуванням вище наведених норм законодавства, яке регулює порядок здійснення державного нагляду у сфері техногенної та пожежної небезпеки, та виявлених порушень під час проведення позивачем перевірки щодо додержання відповідачем вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, з урахуванням того, що відповідачем не заперечувалася наявність виявлених при проведенні перевірки порушень, - колегія суддів приходить до висновку про обґрунтовані висновки суду першої інстанції щодо задоволення позову шляхом повного зупинення роботи Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та у сфері цивільного захисту, вказаних в акті №56 від 18.10.2017 року.

Колегія суддів не приймає до уваги посилання в апеляційній скарзі на відсутність більшої частини порушень, оскільки як вбачається з доданих до апеляційної скарги документів, робота по їх усуненню була проведена відповідачем після складання акту від 18 жовтня 2017 року №56, а саме: перевірку ізоляції проводів та кабелів проведено 05.12.2017 року; огляд і перевірку пристроїв блискавко захисту проведено 05.12.2017 року та здійснено ряд інших заходів на усунення порушень, встановлених перевіркою позивача. Крім того, як вбачається з матеріалів справи, на час винесення судом першої інстанції, усі порушення, встановлені позивачем під час проведення перевірки відповідачем усунуті не були.

Колегія суддів приймає до уваги доводи апеляційної скарги та додані на їх підтвердження докази щодо оброблення вогнезахисним розчином деревяних конструкцій даху ДНЗ СОНЕЧКО в ході виконання договору щодо капітального ремонту даху, однак зазначає, що це не було єдиним, встановленим в ході перевірки, порушенням правил пожежної безпеки позивачем, встановлена відсутність якого могла би свідчити і про відсутність підстав для зупинення роботи позивача.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги висновків суду першої інстанції не спростовують та не дають підстав для висновку про неправильне застосування судом першої інстанції норм матеріального чи процесуального права, які призвели до неправильного вирішення справи, а також відсутня невідповідність висновків суду обставинам справи.

Керуючись ст. 308, ст. 310, ст. 315, ст. 316, ст. 321, ст.322, ст. 325, ст.327, ст. 329 КАС України, колегія суддів,

П О С Т А Н О В И Л А :

Апеляційну скаргу Великомихайлівського дошкільного навчального закладу ясла-садок СОНЕЧКО залишити без задоволення, постанову Одеського окружного адміністративного суду від 11 грудня 2017 року залишити без змін.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом 30 днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Повний текст судового рішення складений 06 березня 2018 року.

Головуючий: І.Г. Ступакова

Судді: А.І. Бітов

ОСОБА_1