Справа № 804/278/18
Суддя: Рябчук Олена Сергіївна
Дата ухвалення: 2018-02-09 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2018 року Справа № 804/278/18
Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:
головуючого судді Рябчук О.С.
розглянувши в порядку спрощеного провадження без повідомлення учасників (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОСОБА_1" про застосування заходів реагування, -
09 січня 2018 р. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (далі позивач) звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОСОБА_1" (далі відповідач) з вимогами про застосування заходів реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) обєктів, а саме: будівлі 1 відділення, будівлі 2 відділення, будівлі 3 відділення, будівлі 4 відділення, будівлі 5 відділення, будівлі 6 відділення, будівлі 7 відділення, будівлі 10 відділення, будівлі 11 відділення, будівлі 12 відділення, будівлі 13 відділення, будівлі 14 відділення, будівлі 15 відділення, будівлі 16 відділення, будівлі 18 відділення, будівлі 19 відділення, будівлі 21 відділення, будівлі 22 відділення, будівлі 23 відділення, будівлі 24 відділення, будівлі 25 відділення, будівлі 26 відділення, будівлі 27 відділення, будівлі 28 відділення, будівлі 31 відділення, будівлі 32 відділення, будівлі 34 відділення, будівлі 36 відділення, будівлі 37 відділення, будівлі 38 відділення, будівлі 39 відділення, будівлі 41 відділення, будівлі 42 відділення, будівлі адміністративного корпусу, КДЛ, ФТО, будівлі ЦСО, будівлі кабінету функціональної діагностики, будівлі пральні, будівлі служби головного енергетика, будівлі харчоблоку, будівлі продовольчого складу, будівлі гаражу, будівлі клубу, будівлі архіву за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Бехтерева, будинок 1 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОСОБА_1" (код ЄДРПОУ - 01985400), до повного усунення порушень, шляхом заборони експлуатації та зобовязання зупинити експлуатацію вищезазначених обєктів.
Позивач в обґрунтування позовних вимог в адміністративному позові зазначив наступне. При проведенні позапланової перевірки КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОСОБА_1", а саме: будівлі закладу та території за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Бехтерева, будинок 1 було виявлено ряд порушень вимог законодавства у сферах цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Виявлені в ході перевірки порушення зафіксовані в акті перевірки від 08.12.2017р. № 930 та створюють небезпеку для життя та здоров'я людей і на момент звернення до суду не усунені відповідачем. Зауважень до проведеного заходу та складеного акту з боку відповідача не було. За виявлених порушень, вказані приміщення лікарні не можуть експлуатуватись до повного усунення виявлених порушень.
Сторони належним чином повідомлені про розгляд справи Дніпропетровським окружним адміністративним судом, що підтверджується матеріалами справи.
Відзиву на адміністративний позов від відповідача не надходило.
15 грудня 2017 року набули чинності зміни до положень Кодексу адміністративного судочинства України.
Згідно з ч. 2 ст. 257 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції від 15.12.2017 р.) за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.
Згідно з ч. 4 цієї статті за правилами спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах:
1) щодо оскарження нормативно-правових актів, за винятком випадків, визначених цим Кодексом;
2) щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності субєкта владних повноважень, якщо позивачем також заявлено вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної такими рішеннями, діями чи бездіяльністю, у сумі, що перевищує пятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
3) про примусове відчуження земельної ділянки, інших обєктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності;
4) щодо оскарження рішення субєкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує пятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
З урахуванням викладеного, суд вважає за можливе продовжити розгляд справи № 804/278/18 у спрощеному провадженні.
Згідно з частинами 1, 2 статті 261 Кодексу адміністративного судочинства України відзив подається протягом пятнадцяти днів з дня вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі. Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач - заперечення протягом строків, встановлених судом в ухвалі про відкриття провадження у справі.
Згідно з ч.ч. 5, 8 ст. 261 Кодексу адміністративного судочинства України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами. При розгляді справи за правилами спрощеного позовного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи.
29.01.2018 р. від відповідача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі для усунення недоліків строком до 6 місяців. Вказане клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав. Відповідачем в клопотанні не наведено обґрунтувань тривалості строку зупинення провадження у справі. Також, до клопотання не надано доказів, що закладом вчиняються дії, спрямовані на усунення порушень.
Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.
29 вересня 2017 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. №643 «Деякі питання державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки» Дніпровським міським управлінням Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийнято Наказ № 53 «Про проведення перевірок».
За результатами перевірки складено акт № 903 від 08.12.2017 р.
Зокрема, було виявлено низку порушень, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей та зумовили необхідність звернення позивача до суду з вимогами, що заявлені.
Зміст даних порушень зафіксований в акті та полягає в наступному:
№ з/пНормативно-правовий акт, вимоги якого порушеноДетальний опис виявленого порушення
реквізити норми (пункт, стаття)позначення нормативно-правового акта
1. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України №1417 від 31.12.2014 (далі ППБУ) «Системи протипожежного захисту» наказ Мінрегіону України від 13 листопада 2014 р. №312 (далі - ДБН В.2.5-56:2014)) ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
2. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
3. розділ ІІІ п. 2. пп. 2.5ППБУДеревяні елементи горищних покритів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
4. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
5. розділ ІІІ п. 2 пп.ППБУДвері на шляхах евакуації не відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).
6. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
7. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
8. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
9. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
10. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
11. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.31ППБУНе забезпечено евакуаційним освітленням сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації.
12. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
13. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
14. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
15. розділ ІІІ п. 2. пп. 2.5ППБУДеревяні елементи горищних покритів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
16. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
17. розділ IV п. 1 пп. 1.17ППБУДопущено встановлення електророзеток, вимикачів, перемикачі та інші подібні апарати на горючу основи (конструкцію).
18. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
19. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
20. розділ ІV п. 1 пп. 1.24ППБУНе заповнено проріз приміщення архіву та електрощитової протипожежними дверима 2-го типу з межею вогнестійкості ЕІ-30.
21. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
22. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопущено пороги на евакуаційних виходах, які мають висоту більше 0,05 м.
23. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
24. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
25. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
26. розділ IV п. 1 пп. 1.17ППБУДопущено встановлення електророзеток, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати на горючу основи (конструкцію).
27. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
28. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
29. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
30. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
31. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
32. розділ ІІІ п. 2. пп. 2.5ППБУДеревяні елементи горищних покритів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
33. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.3ППБУДопущено зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізу у протипожежних перешкодах, а саме: приміщення комори не відділено від інших приміщень протипожежними дверима, які мають межу вогнестійкості ЕІ-30.
34. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
35. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
36. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопущено пороги на евакуаційних виходах, які мають висоту більше 0,05 м.
37. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
38. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
39. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
40. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
41. розділ ІІІ п. 2. пп. 2.5ППБУДеревяні елементи горищних покритів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
42. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.31ППБУНе забезпечено евакуаційним освітленням сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації.
43. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
44. розділ IV п. 1 пп. 1.17ППБУДопущено встановлення електророзеток, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати на горючу основи (конструкцію).
45. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
46. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
47. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
48. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
49. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
50. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
51. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
52. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
53. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
54. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
55. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
56. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
57. розділ ІІІ п. 2. пп. 2.5ППБУДеревяні елементи горищних покритів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
58. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.3ППБУДопущено зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізу у протипожежних перешкодах, а саме: приміщення комори не відділено від інших приміщень протипожежними дверима, які мають межу вогнестійкості ЕІ-30.
59. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
60. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
61. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
62. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
63. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
64. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
65. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
66. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
67. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
68. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
69. розділ ІІІ п. 2. пп. 2.5ППБУДеревяні елементи горищних покритів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
70. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
71. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
72. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
73. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
74. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
75. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
76. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
77. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
78. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
79. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
80. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
81. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
82. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
83. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
84. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
85. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
86. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
87. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.3ППБУДопущено зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізу у протипожежних перешкодах, а саме: приміщення комори не відділено від інших приміщень протипожежними дверима, які мають межу вогнестійкості ЕІ-30.
88. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
89. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
90. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
91. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
92. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.31ППБУНе забезпечено евакуаційним освітленням сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації.
93. розділ ІІІ п. 2 пп.ППБУДвері на шляхах евакуації не відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).
94. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
95. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
96. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
97. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
98. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
99. розділ ІІІ п. 2. пп. 2.5ППБУДеревяні елементи горищних покритів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
100. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопущено улаштування під сходовим маршем приміщення комори.
101. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
102. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
103. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
104. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
105. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
106. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
107. розділ ІІІ п. 2 пп.ППБУДвері на шляхах евакуації не відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).
108. розділ ІІІ п. 2. пп. 2.5ППБУДеревяні елементи горищних покритів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
109. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.3ППБУДопущено зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізу у протипожежних перешкодах, а саме: приміщення комори не відділено від інших приміщень протипожежними дверима, які мають межу вогнестійкості ЕІ-30.
110. Розділ ІV п. 2 пп. 2.26ППБУЛінії живлення до кожного побутового кондиціонера не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту.
111. розділ V п.1.4; п.5.9, п.Ж.2.4ППБУ ДБН В.2.5-56:2014 Не забезпечено підтримання експлуатаційної придатності системи протипожежного захисту, а саме: тривожне сповіщення від приладу приймально-контрольного системи пожежної сигналізації не виведено на пульт пожежного спостереження відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
112. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
113. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
114. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
115. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
116. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
117. розділ IV п. 1 пп. 1.17ППБУДопущено встановлення електророзеток, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати на горючу основи (конструкцію).
118. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
119. розділ ІІІ п. 2. пп. 2.5ППБУДеревяні елементи горищних покритів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
120. Розділ ІV п. 2 пп. 2.26ППБУЛінії живлення до кожного побутового кондиціонера не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту.
121. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
122. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
123. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
124. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
125. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
126. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопускається замикання на замки, болтові зєднання та інші запори, що важко відчиняються зсередини, двері на шляхах евакуації та евакуаційних виходах.
127. Розділ ІV п. 2 пп. 2.26ППБУЛінії живлення до кожного побутового кондиціонера не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту.
Адміністративний корпус, КДЛ, ФТО
128. розділ V п.1.4; п.5.9, п.Ж.2.4ППБУ ДБН В.2.5-56:2014 Не забезпечено підтримання експлуатаційної придатності системи протипожежного захисту, а саме: тривожне сповіщення від приладу приймально-контрольного системи пожежної сигналізації не виведено на пульт пожежного спостереження відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту».
129. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.3ППБУДопущено зниження класу вогнестійкості елементів заповнення прорізу у протипожежних перешкодах, а саме: приміщення комори та архіву не відділено від інших приміщень протипожежними дверима, які мають межу вогнестійкості ЕІ-30.
130. розділ IV п. 1 пп. 1.15ППБУНе передбачено для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень з вибухонебезпечними та пожежонебезпечними зонами будь-якого класу, архівів, книгосховищ та інших подібних приміщень встановлення апаратів відключення (вимикачів) поза межами (ззовні) вказаних приміщень на негорючих стінах (перегородках) або на окремих опорах.
131. розділ ІІІ п. 2. пп. 2.5ППБУДеревяні елементи горищних покритів (крокви, лати) не оброблені засобами вогнезахисту.
132. розділ ІІІ п. 2 пп.ППБУДвері на шляхах евакуації не відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).
133. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.37ППБУДопущено улаштування під сходовим маршем приміщення комори.
134. розділ IV п. 1 пп. 1.17ППБУДопущено встановлення електророзеток, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати на горючу основи (конструкцію).
135. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
136. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
137. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.32ППБУСвітлові покажчики «Вихід» утримуються у несправному стані.
138. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
Кабінет функціональної діагностики
139. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
140. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
141. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
Служба головного енергетика
142. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
143. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
144. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
145. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
146. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
147. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
148. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
149. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
150. розділ V п. 2.2 пп. 2ППБУПожежні крани не укомплектовані пожежним стволом та рукавом а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
151. розділ V п.1 пп. 1.2 ; додаток А (обовязковий) таблиця А.1 п. 7.2ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою пожежної сигналізації.
152. розділ IV п. 1 пп. 1.15ППБУНе передбачено для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень з вибухонебезпечними та пожежонебезпечними зонами будь-якого класу, архівів, книгосховищ та інших подібних приміщень встановлення апаратів відключення (вимикачів) поза межами (ззовні) вказаних приміщень на негорючих стінах (перегородках) або на окремих опорах.
153. розділ V п. 2.2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти утримуються у несправному стані.
154. розділ V п.1 пп.1.2; додаток Б таблиця Б.1, п. 10.1ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014Не обладнано приміщення будівлі закладу системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», а саме: системою оповіщення про пожежу та управлінням евакуюванням людей типу СО-3.
155. розділ IV п. 1 пп. 1.16ППБУЕлектрощити, групові електрощитки не забезпечені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму.
156. розділ V п. 2.1 пп. 9ППБУБіля місць розташування пожежних гідрантів не встановлено покажчик (обємні зі світильником або плоскі із застосуванням світловідбивних покриттів) з нанесеним на ньму літерним індексом ПГ, цифровим значенням відстані від покажчика до гідранту, внутрішнього діаметра трубопроводу в міліметрах, зазначенням виду водопровідної мережі (туикова чи кільцева).
157. розділ ІІ п. 8ППБУТериторію обєкта, а також будинки, споруди, приміщенняне не забезпечені відповідними знаками безпеки. Знаки безпеки, іх кількість а також місця іх встановлення повинні відповідати ДСТУ ISO6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT) та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности».
158. розділ ІІІ п. 1 пп. 1.15ППБУНа території обєкта площею понад 3 га не встановлено на вїздах (виїздах) схеми території, в яких слід вказувати розміщення будівель, водойм, гідрантів, пірсів та градирень, підїздів пожежних автомобілів до них.
159. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.34ППБУНа випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будинків, де у вечірній час можливе перебування людей, не має електричних ліхтарів. Кількість ліxтарів визначається адміністрацією, виходячи з особливостей обєкта, наявності чергового персоналу, кількості людей у будинку (але не менше одного ліхтаря на кожного працівника, який чергує на обєкті у вечірній або нічний час).
160. розділ V п. 2 пп. 8ППБУНа дверцятах пожежних шафок із зовнішнього не вказані після літерного індексу «ПК» порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.
161. розділ V п. 3 пп. 3.11ППБУДля розміщення первинних засобів пожежогасіння на території підприємств не встановлено спеціальні пожежні щити (стенди).
162. розділ II п.6; п.10.7«Правила пожежної безпеки в Україні» наказ МВС України №1417 від 31.12.2014 (далі ППБУ); «Системи евакуаційні люмінесцентні. Загальні вимоги та методи контролю-вання» наказ Мінекономрозвитку України від 14 жовтня 2013 р. №1231 (далі ДСТУ 7313:2013)Не оновлено та не виконано плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі на основі фотолюмінісцентних матеріалів.
163. розділ II п.5ППБУНа доповнення до схематичного плану евакуації не розроблено та не затверджено керівником інструкції, що визначають дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.
164. розділ ІІІ п. 2 пп. 2.16ППБУ Грати на вікнах в приміщеннях не виконані розкривними, розсувними або зємними.
165. розділ V п. 2 пп. 9ППБУПожежні кран-комплекти не обслуговуються і не перевіряються на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.
166. п.4.3 п.1,2,9«Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» наказ МНС України від 15 серпня 2007 р. № 557 (далі ПТБ); «Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 (далі - ПКМУ №1200)Працівники та хворі не забезпечені засобами індивідуального захисту від вражаючих факторів, у зоні ураження яких знаходиться обєкт.
167. ст.20, п.16 ст.33; п.30 «Кодекс цивільного захисту України» кодекс від 02 жовтня 2012р. № 5403-VI (далі КЦЗУ); «Про затвердження Порядку прове-дення евакуації у разі загрози вини-кнення або виникнення надзвичай-них ситуацій техногенного та природного характеру» постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 (далі - ПКМУ №841)Відсутній план евакуації персоналу та хворих у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
168. ст.130КЦЗУНе розроблено та не затверджено інструкцій щодо дій персоналу субєкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.
169. розділ IIІ п. п.2.37ППБУ Не обладнані двері сходових кліток пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах.
170. розділ IV, п.1, пп.1.6ППБУЗєднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не здійснено за допомогою опресування, паянна, зварювання або затискачів.
171. розділ ІІІ п.2 пп.2.9 ППБУ Для будівлі котельні не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ДСТУ Б В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також клас зони згідно з «Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок».
172. п.4.3 п.1,2,9«Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях» наказ МНС України від 15 серпня 2007 р. № 557 (далі ПТБ); «Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 (далі - ПКМУ №1200)Працівники та хворі не забезпечені засобами індивідуального захисту від вражаючих факторів, у зоні ураження яких знаходиться обєкт.
Копію акту вручено посадовій особі відповідача 08.12.2017 року.
Згідно з відміткою на акті заперечень або зауважень на акт перевірки не було.
В обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено, що на момент звернення до суду відповідачем не усунуто виявлених в ході перевірки порушень.
Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначаються Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Згідно зі ст. 1, ч. 5, ч.11 ст. 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища;
Заходи державного нагляду (контролю) - планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.
Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг субєктами господарювання можуть бути зупинені повністю або частково виключно за рішенням суду.
Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг субєктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення субєкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень.
Плановий чи позаплановий захід щодо субєкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи.
Частиною 1 статті 6 наведеного Закону встановлено, підставами для здійснення позапланових заходів є:
- подання субєктом господарювання письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;
- виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених субєктом господарювання у документі обовязкової звітності, крім випадків, коли субєкт господарювання протягом місяця з дня первинного подання повторно подав такий документ з уточненими достовірними даними або якщо недостовірність даних є результатом очевидної описки чи арифметичної помилки, яка не впливає на зміст поданої звітності. У разі виявлення органом державного нагляду (контролю) помилки у документі обовязкової звітності він упродовж десяти робочих днів зобовязаний повідомити субєкта господарювання про необхідність її виправлення у строк до пяти робочих днів з дня отримання повідомлення. Невиправлення помилки у встановлений строк є підставою для проведення позапланового заходу;
- перевірка виконання субєктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
- звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоровю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності). Позаплановий захід у такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу. У такому разі перед початком здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) посадові особи органів державного нагляду (контролю) зобовязані предявити керівнику чи уповноваженій особі субєкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі, крім документів, передбачених цим Законом, додатково копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу на проведення такої перевірки. Субєкти господарювання мають право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо вони не предявили документи, передбачені цим абзацом;
- неподання субєктом господарювання документів обовязкової звітності за два звітні періоди підряд без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню таких документів;
- доручення Премєр-міністра України про перевірку субєктів господарювання у відповідній сфері у звязку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоровя людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
- настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було повязано з діяльністю субєкта господарювання.
Під час проведення позапланового заходу зясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обовязковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю).
Частиною ч. 4 ст. 6 Закону визначено, що строк здійснення позапланового заходу не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.
Згідно із ч. 1 статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ (рішення, розпорядження), який має містити найменування суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.
На підставі наказу (рішення, розпорядження) оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником органу державного нагляду (контролю) (головою державного колегіального органу) або його заступником (членом державного колегіального органу) із зазначенням прізвища, імя та по батькові і засвідчується печаткою.
Частиною 6 ст. 7 Закону визначено, що за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт, який повинен містити такі відомості:
- дату складення акта;
- тип заходу (плановий або позаплановий);
- форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);
- предмет державного нагляду (контролю);
- найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;
найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.
Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.
В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.
Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.
Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).
У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.
Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі субєкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).
Згідно з ч. 7 ст. 7 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.
У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного нагляду (контролю) протягом пяти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.
Відповідно до статті 1 Кодексу цивільного захисту України, Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, ОСОБА_1 міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов'язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
Статтею 64 Кодексу цивільного захисту України передбачено, що Центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, уповноважений організовувати та здійснювати державний нагляд (контроль) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб.
Центральний орган виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, реалізує повноваження безпосередньо і через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.
До складу центрального органу виконавчої влади, який здійснює нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, і його територіальних органів входять:органи державного нагляду у сфері пожежного нагляду;органи державного нагляду у сфері цивільного захисту і техногенної безпеки; підрозділи забезпечення та інші структурні підрозділи.
Згідно з ст. 66 Кодексу цивільного захисту України центральний орган виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, здійснює державний нагляд (контроль) шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до закону.
Відповідно до ч. 2 ст. 68 Кодексу цивільного захисту України у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоровю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.
Відповідно до пунктів 1, 2 ч. 1 ст. 70 Кодексу цивільного захисту України підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, обєктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів є:1) недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами;2) порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення;3) випуск і реалізація вибухопожежонебезпечної продукції та продукції протипожежного призначення з відхиленням від стандартів чи технічних умов або без даних щодо відповідності такої продукції вимогам пожежної безпеки; 4) нездійснення заходів щодо захисту персоналу від шкідливого впливу ймовірних надзвичайних ситуацій;5) відсутність на виробництвах, на яких застосовуються небезпечні речовини, паспортів (формулярів) на обладнання та апаратуру або систем із забезпечення їх безперебійної (безаварійної) роботи;6) невідповідність кількості засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин нормам забезпечення ними працівників субєкта господарювання, їх непридатність або відсутність;7) порушення правил поводження з небезпечними речовинами; 8) відсутність або непридатність до використання засобів індивідуального захисту в осіб, які здійснюють обслуговування потенційно небезпечних обєктів або обєктів підвищеної небезпеки, а також в осіб, участь яких у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації передбачена планом локалізації і ліквідації наслідків аварій; 9) відсутність на обєкті підвищеної небезпеки диспетчерської служби або її неготовність до виконання покладених на неї завдань, у тому числі через відсутність відповідних документів, приладів, обладнання або засобів індивідуального захисту; 10) неготовність до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки субєктів господарювання; 11) проведення робіт з будівництва будинків та споруд, розміщення інших небезпечних обєктів, інженерних і транспортних комунікацій, які порушують встановлений законодавством з питань техногенної безпеки порядок їх проведення або проведення яких створює загрозу безпеці населення, субєктам господарювання, обладнанню та майну, що в них перебувають.
Частиною 2 ст. 70 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що повне або часткове зупинення роботи підприємств, обєктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.
Відповідно до ч.1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Згідно з ст.ст.73-76 Кодексу адміністративного судочинства України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.
Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.
Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.
Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Відповідно до ч.1 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.
Оцінюючи усі докази, надані суду, у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду.
Згідно до ч. 2 ст. 68 Кодексу цивільного захисту України у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.
Частиною 2 ст. 70 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що повне або часткове зупинення роботи підприємств, обєктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, виконання робіт, надання послуг здійснюється виключно за рішенням адміністративного суду.
Як вбачається з проаналізованих положень Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та Кодексу цивільного захисту України позивач наділений повноваженнями на звернення до адміністративного суду з позовом про застосування заходів реагування.
За результатами перевірки встановлено низку порушень вимог законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, які створюють загрозу життю та/або здоровю людей, в тому числі хворих, працюючого персоналу, інших громадян, а також осіб, які будуть здійснювати ліквідацію надзвичайної ситуації (пожежі), в разі її виникнення.
Так, відсутність автоматичної системи пожежної сигналізації та системи оповіщення призведе до пізнього виявлення пожежі та оповіщення людей, які перебувають у будівлі, в звязку з чим первинні засоби пожежогасіння будуть не ефективними, продукти горіння та чадний газ унеможливлять своєчасну та безпечну евакуацію людей з будівлі та призведуть до отруєння людей що перебуватимуть у ній, гасіння пожежі здійсниться лише після прибуття пожежних підрозділів з необхідними засобами гасіння.
Відсутність або не відповідність вогнезахисної обробки конструктивних елементів будівлі або невідповідність стану вогнезахисної обробки, під впливом небезпечних факторів пожежі, призводить до її руйнування, поширення пожежі зі збільшенням продуктів горіння, чадного газу та впливу підвищених температур та їх розповсюдження до шляхів евакуації, що унеможливить евакуацію людей з будівлі.
При порушенні вимог до евакуаційних виходів, а саме відчинення дверей не в напрямку евакуації, унеможливить їх використання як евакуаційного виходу при виникненні пожежі, що в свою чергу збільшує час впливу небезпечних факторів пожежі на людину та створює загрозу життю та/або здоровю людей.
Відсутність світлових покажчиків з написом "Вихід" призводить до затримки або невірного напрямку евакуації, затору людського потоку та збільшення часу евакуації, що в свою чергу збільшує час впливу небезпечних факторів пожежі на людину та створює загрозу життю та/або здоровю людей.
Відсутність аварійного (евакуаційного) освітлення не дасть людям можливість покинути небезпечне місце та не створить необхідні умови бачення та орієнтацію на шляхах евакуації і унеможливить пошук засобів безпеки та пожежогасіння.
При складанні обладнання та матеріалів під сходовим маршем сходової клітини на шляху евакуації можуть призвести до перешкоджання евакуації людей, затору людського потоку та збільшення часу евакуації, що в свою чергу збільшує час впливу небезпечних факторів пожежі на людину та створює загрозу життю та/або здоровю людей.
Відсутність виводу сигналу від приймально-контрольного приладу автоматичної пожежної сигналізації на пульт централізованого спостереження спричинить до збільшення часу передачу інформації про пожежу, в звязку з чим збільшиться час прибуття пожежних підрозділів, та в свою чергу збільшує час впливу небезпечних факторів пожежі на людину.
Вразі порушень монтажу апарату відключення (вимикача), для загального відключення силових та освітлювальних мереж складського приміщення (архіву), призведе до аварійної експлуатації електровиробів, нагрівання елементів апарату, що може привести до займання апарату та виникнення пожежі в приміщенні з подальшим впливом небезпечних факторів пожежі (продуктів горіння, чадного газу та підвищених температур) на людей та створить загрозу життю та/або здоровю людей.
Відсутність або не відповідність планів (схем) евакуації людей на випадок пожежі призводить до затримки або невірного напрямку евакуації, затору людського потоку та збільшення часу евакуації, що в свою чергу збільшує час впливу небезпечних факторів пожежі на людину та створює загрозу життю та/або здоровю людей.
Відсутність відповідних знаків безпеки може призвести до перешкоджання знаходження шляхів евакуації та місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння.
Відсутність покажчиків пожежних гідрантів (пожежних водойм) призводить до унеможливлення оперативного використання протипожежного водопостачання, гасіння пожежі, допускає збільшення часу розповсюдження пожежі по будівельним конструкціям, їх руйнації, та збільшення продуктів горіння, чадного газу та впливу підвищених температур, що в свою чергу створюють загрозу життю та/або здоровю людей унеможливлюючи евакуацію людей з будівлі.
При відсутності протипожежних дверей (люків, клапанів, вікон) з нормованою межею вогнестійкості або їх не відповідності можливі втрата цілісності та втрата теплоізолювальної спроможності даної перешкоди, що підвищує вплив небезпечних факторів пожежі (продуктів горіння, чадного газу та підвищених температур), унеможливлює евакуацію людей з будівлі та послідуючим отруєнням чадним газом та продуктами горіння та створює загрозу життю та/або здоровю людей.
При не виконанні грат на вікнах розкривними, розсувними або такими, що знімаються вимог, унеможливить евакуацію при виникненні пожежі, що в свою чергу збільшує час впливу небезпечних факторів пожежі на людину та створює загрозу життю та/або здоровю людей.
Відсутність пристроїв для самозачинення та ущільнення в притулах дверей виходів до сходової клітини створює загрозу розповсюдження пожежі із однієї частини будівлі в іншу, унеможливлює евакуацію людей з будівлі та послідуючим отруєнням чадним газом та продуктами горіння, що в свою чергу створює загрозу життю та/або здоровю людей.
При влаштуванні перепадів висот та виступів на шляхах евакуації може призвести до перешкоджання евакуації людей, затору людського потоку та збільшення часу евакуації, що в свою чергу збільшує час впливу небезпечних факторів пожежі на людину та створює загрозу життю та/або здоровю людей.
Не відповідність технічного стану пожежних кранів та гідрантів, водойм призводить до унеможливлення гасіння пожежі, допускає розповсюдження пожежі по будівельним конструкціям, їх руйнації, та збільшення продуктів горіння, чадного газу та впливу підвищених температур, що в свою чергу створюють загрозу життю та/або здоровю людей унеможливлюючи евакуацію людей з будівлі.
При порушенні вимог до евакуаційних виходів, а саме не виконання їх на легковідчиняємих запорах з середини, унеможливить їх використання як евакуаційного виходу при виникненні пожежі, що в свою чергу збільшує час впливу небезпечних факторів пожежі на людину та створює загрозу життю та/або здоровю людей.
При порушенні виконання монтажу побутових кондиціонерів та їх не відповідність, призводить до аварійної експлуатації електромережі та зниження її технічних характеристик, яке призводить до виникнення пожежі та впливу небезпечних факторів пожежі (продуктів горіння, чадного газу та підвищених температур) та створює загрозу життю та/або здоровю людей.
При порушенні виконання монтажу проводів і кабелів, тобто не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо), призводить до аварійної експлуатації освітлювальної та силової електромережі та зниження її технічних характеристик, яке призводить до виникнення пожежі та впливу небезпечних факторів пожежі (продуктів горіння, чадного газу та підвищених температур),та створює загрозу життю та/або здоровю людей.
Вразі монтажу електророзеток та вимикачів на горючу основу без підкладання під них основи з негорючого матеріалу, яка виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01м, призведе до аварійної експлуатації електровиробів, нагрівання горючого матеріалу, що може привести до займання та виникнення пожежі з подальшим впливом небезпечних факторів пожежі (продуктів горіння, чадного газу та підвищених температур) на людей та створить загрозу життю та/або здоровю людей.
При відсутності схеми підключення електрощиту з пояснювальним написом унеможливлюється у разі виникнення пожежі відключення від електроживлення окреме приміщення.
Відсутність засобів індивідуального захисту призведе до ураження органів дихання працюючого персоналу, що може збільшити кількість летальних випадків.
Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
В звязку з наведеним, держава, через наділені повноваженнями органи, вживає заходи для забезпечення безпеки людей. До таких заходів відноситься, в тому числі, і встановлення на законодавчому рівні вимог до будівель та споруд у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту. Такі вимоги є обовязковими для встановленого законодавством кола субєктів, зокрема, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, котрі є власниками будівель та споруд, де постійно перебуває велика кількість людей. Не дотримання цих вимог робить неможливим експлуатацію будівель та споруд як таких, що створюють загрозу життю та здоровю людей.
Відповідно до п. п. 24, 33 частини 1 статті 1 Кодексу цивільного захисту України пожежна безпека - відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожеж та пов'язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю.
Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, провадження на ній господарської діяльності.
Пожежі відносяться до надзвичайних ситуацій, а загроза життю та здоров'ю людей виникає не лише при наявності порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що безпосередньо можуть до неї призвести, а й при наявності інших порушень по нездійсненню заходів щодо захисту людей від впливу небезпечних чинників при вже виниклій пожежі.
Акт перевірки від 08.12.2017 р. № 930 вручений відповідачу 08.12.2017 року.
Заперечень на акт або будь-яких зауважень не надано.
Відповідачем не надано доказів усунення порушень законодавства, вказаних в акті перевірки від 08.12.2017 р. № 930.
Отже, обставини, які стали підставою для звернення до суду з даним позовом, не перестали існувати та не усунуті.
З урахуванням викладеного, враховуючи той факт, що порушення, виявлені під час позапланової перевірки обєкту створюють загрозу життю та здоровю людей і на даний час у суду відсутні докази усунення виявлених порушень, суд вважає позовні вимоги Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області обґрунтованими та такими, які підлягають задоволенню в повному обсязі.
Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 11.01.2018 р. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області відстрочено сплату судового збору за подання даного адміністративного позову до ухвалення судового рішення у справі.
Враховуючи той факт, що день розгляду справи судовий збір за подання адміністративного позову до суду не сплачено позивачем, судовий збір у розмірі 1 762,00 грн. підлягає стягненню з позивача за рахунок його бюджетних асигнувань.
Керуючись ст. ст. 72-77, 242-246, 250, 255, 257, 261 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -
Адміністративний позов Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОСОБА_1" про застосування заходів реагування задовольнити в повному обсязі.
Застосувати заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації (роботи) обєктів, а саме: будівлі 1 відділення, будівлі 2 відділення, будівлі 3 відділення, будівлі 4 відділення, будівлі 5 відділення, будівлі 6 відділення, будівлі 7 відділення, будівлі 10 відділення, будівлі 11 відділення, будівлі 12 відділення, будівлі 13 відділення, будівлі 14 відділення, будівлі 15 відділення, будівлі 16 відділення, будівлі 18 відділення, будівлі 19 відділення, будівлі 21 відділення, будівлі 22 відділення, будівлі 23 відділення, будівлі 24 відділення, будівлі 25 відділення, будівлі 26 відділення, будівлі 27 відділення, будівлі 28 відділення, будівлі 31 відділення, будівлі 32 відділення, будівлі 34 відділення, будівлі 36 відділення, будівлі 37 відділення, будівлі 38 відділення, будівлі 39 відділення, будівлі 41 відділення, будівлі 42 відділення, будівлі адміністративного корпусу, КДЛ, ФТО, будівлі ЦСО, будівлі кабінету функціональної діагностики, будівлі пральні, будівлі служби головного енергетика, будівлі харчоблоку, будівлі продовольчого складу, будівлі гаражу, будівлі клубу, будівлі архіву за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Бехтерева, будинок 1 КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОСОБА_1" (код ЄДРПОУ - 01985400), до повного усунення порушень, шляхом заборони експлуатації та зобовязання зупинити експлуатацію вищезазначених обєктів.
Судовий збір у розмірі 1 762,00 грн. стягнути з Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області за рахунок його бюджетних асигнувань.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя (підпис) Рішення не набрало законної сили 09.02.18р. Суддя З оригіналом згідно Суддя ОСОБА_2 ОСОБА_2 ОСОБА_2