Справа № 820/4393/16
Суддя: Нуруллаєв І.С.
Дата ухвалення: 2016-08-17 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

820/4393/16

УХВАЛА

про відкриття провадження в адміністративній справі, закінчення підготовчого провадження і призначення справи до судового розгляду

"17" серпня 2016 р. Справа №820/4393/16

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Нуруллаєв І.С.,

розглянувши позовну заяву і додані до неї матеріали

за позовом

Керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації

до

Харківського професійного ліцею будівництва

за участю Прокуратури Харківської області

про

зобов'язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

1. Приміщення ліцею обладнати автоматичною пожежною сигналізацією з виводом сигналу на пульт централізованого спостереження. Заключити договір зі спеціальною організацією на її обслуговування.

2. Приміщення електрощитової відділити протипожежними перешкодами (протипожежними дверима).

3. Встановити згідно з вимогами ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.5-23-2020 «Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення» світлові покажчики «Вихід».

4. Провести технічне обслуговування і перевірку на працездатність шляхом пуску води пожежних кран-комплектів з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.

5. З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів виконати за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (гвинтових, болтових тощо).

6. Виконати грати на вікнах у розкривному, розсувному або з'ємному стані, (під час перебування в цих приміщеннях людей грати мають бути відчинені (зняті)).

7. В електропроводках пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки закрити кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів (приміщення бухгалтерії, вестибюль).

8. Посадовій особі та працівникам пройти навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 26.06є2013 № 444 «Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях».

9. Демонтувати пороги, влаштовані на шляхах евакуації.

10. Встановити дверні полотна в місцях з'єднання коридорів зі сходовими клітинами.

11. Провести технічне діагностування всіх (за необхідності обслуговування) наявних вогнегасників.

12. Для зазначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння установити вказівні знаки згідно з ДСТУ 180 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір», ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальне и знаки безопасности». Знаки повинні бути розміщені на видимих місцях на висоті 2-2,5 м. від рівня підлоги.

13. Провести ідентифікацію щодо визначення потенційної небезпеки об'єкту.

14. Працівників ліцею забезпечити засобами індивідуального захисту органів дихання в повному обсязі.

15. Забезпечити зберігання у сховищі запасу засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин із розрахунку не менше 20% від найбільшої працюючої зміни.

16. Забезпечити зберігання одного екземпляру ключів (в опечатаному вигляді) у чергового по цеху (диспетчера).

17. Передбачити місця для лежання встановленими розмірами у захисній споруді.

18. Електрощитову обладнати протипожежними дверями з межею вогнестійкості 30 хв. і прорізом розміром 0,8x1,8 м.

19. У сховищі передбачити санітарний пост площею 2 кв. м.

20. Підлогу душової у захисній споруді обладнати дерев'яними, пластмасовими або гумовими решітками.

21. Душові у захисній споруді обладнати проточними водонагрівачами.

22. Замінити у захисній споруді гумові прокладки дверей.

23. Дренаж та гідроізоляцію утримувати у справному стані для забезпечення постійного відведення води від споруди.

24. Повітроводи режиму чистої вентиляції у захисній споруді пофарбувати у білий колір.

25. Здійснити технічний огляд та контрольну перевірку фільтрів поглиначів у захисній споруді.

26. Перевірити герметичність сховища під час (не рідше одного разу на квартал) з оформленням довідки про перевірку герметичності сховища.

27. Забезпечити стартерні акумулятори, природною вентиляцією шляхом через жалюзійні грати, розміщені у нижній частині шафи з плоским верхом і витяжним повітроводом, зробленим із сталевої труби діаметром 45 мм., врізаним в плоский верх шафи, і прокладеним по приміщенню з ухилом у бік шафи. На повітроводі впритул до шафи встановити запірну арматуру (вентиль, засувка або пробковий кран). Повітровід виводиться за межі сховища і кріпиться до витяжної шахти на висоті установки жалюзійних ґрат.

28. Перевірити (один раз на рік) справність вентиляції шляхом перевірки справності вентиляторів приливних і витяжних систем, фільтрів- поглиначів, регенеративних установок, герметичних клапанів, герметичних з'єднань повітроводів, повітрозабірних і витяжних каналів і проти вибухових пристроїв;

29. Нанести у захисній споруді на усі пускачі і вентилятори відповідне маркування.

30. Утеплити у захисній споруді припливні повітроводи зовнішнього повітря для запобігання появи конденсату.

31. Установити на повітрозабірних і витяжних каналах у захисній споруді противибухові пристрої і розширювальні камери для захисту від затікання ударної хвилі усередину сховища, що може призвести до руйнування вентиляційного обладнання і ураження людей.

32. У сховищі створити запас питної води у ємностях з розрахунку 3 л/д на одну особу, що укривається.

33. Для збору сухих відходів передбачити місця для розміщення паперових мішків або пакетів з розрахунку 1 л/д на одну особу у захисній споруді.

34. У приміщенні машинного залу ДЕС передбачити аварійний світильник від стартерної акумуляторної батареї дизель-генератора.

35. Фундамент під дизель-агрегат пофарбувати масляною фарбою.

36. Забезпечити запас пально-мастильних матеріалів на безперервну роботу дизель-агрегату протягом усього розрахункового терміну.

37. У захисній споруді для вимірювання температури повітря встановити ртутний термометром з ціною поділки 0,2 град. С.

38. Для визначення процентного вмісту у повітрі захисної споруди вуглекислого газу передбачити наявності газоаналізаторів типу ГМУ-2. РАС II, РАС III.

39. Приміщення ДЕС укомплектувати ручними пінними або вуглекислотними вогнегасниками, азбестовими покривалами і ящиками з піском.

40. Захисну споруду укомплектувати необхідним майном на розрахункову кількість осіб, що укриваються, відповідно до переліку майна, необхідного для укомплектування захисної споруди.

41. Захисну споруду укомплектувати запасами медичного майна.

42. Обладнати протипилові фільтри у системах вентиляції з електроручними вентиляторами повинні мати захисний екран, що виключає можливість прямого опромінення обслуговуючого персоналу.

43. Вивісити табличку біля вхідних дверей розміром 60 х 50 см із зазначенням місць зберігання ключів, відповідальної особи, її адреси і телефону, а також номера споруд.

44. Розробити та встановити покажчик маршруту руху до захисної споруди.

45. Забезпечити зберігання одного комплекту ключів у відповідальної особи.

46. Змащувати металеві частини оголовків аварійних виходів інгібірованим мастилом.

47. Обладнати вхідні двері для щільності прилягання по периметру дверної коробки гумовими прокладками.

48. Тримати захисно-герметичні двері у відкритому стані на підставках (дерев'яних клинках).

49. Вказати на дверних полотнах стрілки напрямків закривання і відкривання з надписами «Закр.», «Відкр.».

50. Промаркувати та пронумерувати двері.

51. Пофарбувати повітроводи фільтровентиляції у жовтий колір.

52. Пофарбувати повітроводи режиму ізоляції з регенерацією повітря у червоний колір.

53. Нанести відмітки риски (стрілки) на повітроводи відповідного кольору.

54. Установити нижній фільтр-поглинач на дві промаслені рейки перерізом не менше ніж 40x40 мм.

55. Замінити фільтри-поглиначі які мають вм'ятини та інші пошкодження корпусів, а також фільтри із зафарбованим маркуванням або ушкодженим заводським фарбуванням.

56. Заповнити проточні ємності (баки) водою.

57. Направити не рідше одного разу на рік проби води з баків на дослідження у місцеву санепідстанцію з складанням відповідного акта.

58. Обладнати проточні ємності і труби, по яких циркулює вода, тепло- і пароізоляцією.

59. Пофарбувати трубопроводи системи водопостачання у зелений колір у захисній споруді.

60. Обладнати ємності запасу питної води покажчиками води у захисній споруді.

61. Обладнати ємності запасу питної води люками для можливості очищення і фарбування внутрішніх поверхонь у захисній споруді.

62. Пофарбувати трубопроводи каналізації у чорний колір у захисній споруді.

63. Заземлити корпуси електродвигунів у захисній споруді.

64. Виділити в окрему групу живлення покажчиків "Вхід" і світильників сходів і тунелів, а також світильників тамбурів і тамбурів- шлюзів у захисній споруді.

65. Пофарбувати електропроводку яка розміщена у металевих трубах у чорний колір у захисній споруді.

66. Обладнати машинний зал металевими піддонами або залізобетонними коритами для попередження розтікання пально-мастильних матеріалів у захисній споруді.

67. Установити герметичні сталеві баки для зберігання розрахункового запасу палива і мастила на висоті, що забезпечує надходження палива і мастила до дизелів самопливом у захисній споруді.

68. Обладнати баки оглядовими люками, покажчиками рівня, приймальними фільтруючими сітками, вогневими запобіжниками, суміщеними механічними дихальними клапанами у захисній споруді.

69. Обладнати підлоги у приміщеннях ДЕС стійким покриттям до впливу палива і мастила у захисній споруді (з метласької плитки).

70. Проводити очистку допоміжного технічного обладнання у захисній споруді (трубопроводів, відстійників пально-мастильного господарства, паливних фільтрів) не рідше 1 разу на рік.

Позовна заява відповідає вимогам ст.ст.104-107 КАС України та підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Підстав для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду або відмови у відкритті провадження у справі не встановлено.

Проведення попереднього судового засідання не вважаю за необхідне. Підготовчі дії у справі виконано.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 121, 160, 165 Кодексу адміністративного судочинства України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Керівника Харківської місцевої прокуратури № 1 в інтересах держави в особі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, Департаменту цивільного захисту Харківської обласної державної адміністрації до Харківського професійного ліцею будівництва, за участю Прокуратури Харківської області про зобов'язання вчинити певні дії.

Закінчити підготовку справи до судового розгляду за адміністративним позовом.

Призначити справу до судового розгляду у відкритому судовому засіданні на 05.09.2016 року о 15:30 год. у приміщенні Харківського окружного адміністративного суду за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 3 “Б-6”, 3-й поверх, каб. № 10.

Справа розглядається суддею Нуруллаєвим І.С. одноособово.

Копію цієї ухвали направити особам, які беруть участь у справі. Надіслати відповідачу копію позовної заяви та копії доданих до неї документів.

Запропонувати відповідачу надати, у разі заперечення проти позову, письмові заперечення та всі матеріали, що були або мали бути взяті ним до уваги при прийнятті рішення, вчиненні дії, допущенні бездіяльності, з приводу яких подано позов. Зазначені документи надати до суду не пізніше, ніж за три робочі дні до судового засідання.

Роз’яснити особам, які беруть участь у справі, що вони мають права і обов’язки, визначені ст.ст. 49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Нуруллаєв І.С.