Справа № 805/5150/15-а
Суддя: Троянова О.В.
Дата ухвалення: 2016-02-23 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Донецький окружний адміністративний суд
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2016 р. Справа №805/5150/15-а

приміщення суду за адресою: 84122, м.Слов'янськ, вул. Добровольського, 1

час прийняття постанови: 12год.25хв.

ухвалено у нарадчій кімнаті

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

головуючої судді Троянової О.В.

при секретарі Кудрі В.Г.,

за участю:

представників позивача Гошко С.Р.,Токарева Д.Ю.,

представник відповідача не з'явився ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом

Головного управління Держпраці у Донецькій області

до Комунального підприємства "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства"

про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю),

ВСТАНОВИВ:

Головне управління Держпраці у Донецькій області звернулося до Донецького окружного адміністративного суду із позовом до Комунального підприємства "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) /том 1 а.с.4-23/.

Позивач в обґрунтування позовних вимог зазначає, що на підставі наказу Головного управління Держпраці у Донецькій області від 19.10.2015 № 58 «Про затвердження плану проведення перевірок суб'єктів господарювання на IV квартал 2015 року» та направлення на перевірку № 05.6/013 від 03.11.2015р проведено перевірку суб'єкта господарювання «Комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на предмет перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

Так, під час перевірки в/п крани реєстр. №№ 97666, М.0002/Кр; в/п крани і машини, що керуються з підлоги; посудини, що працюють під тиском (балони), служба по ремонту механічного обладнання, машин та механізмів, служба біологічної очистки стоків, служба з ремонту та обслуговування водопровідних мереж і насосних станцій селищ Ялта, Юр'ївка, Урзуф, каналізаційна насосна станція №9 і №9А,служба з ремонту і обслуговування сітей каналізації і насосних станцій каналізації смт. Володарське, автогосподарство автогаражів, служба з ремонту і обслуговування сітей водопроводу і каналізації Приморського району, ВНС №3,ВНС №1,ВНС «Сартанська» Комплексу насосних станцій водопроводу №2,КНС №6,КНС№7,КНС №8 Комплексу насосних станцій каналізацій №1,обладнання комплексу № 3,обладнання мереж смт Мангуш, служба КВПіА, комплекс насосних станцій каналізації №1: КНС№3, КНС№14, КНС№16, КНС №19, комплекс насосних станцій каналізації №4 (КНС№11, КНС№12, КНС№13, КНС "Зірка"), отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. КНС№5, КНС №5а, служба з ремонту та обслуговування мереж п. Сартана, служба з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації Жовтневого району, служба з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації Іллічівського району, служба з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації Орджонікідзевського району, станція біологічної очистки стоків(СБОС):хлораторна станція, хіміко-бактеріологічна лабораторія аналізу води та стоків, контейнерна автозаправна станція (КАЗС),відділ головного енергетика, організація безпечного виконання робіт у діючих електроустановках суб'єкта господарювання «Комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» виявлено 495 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, з яких 295 створюють загрозу життю людей.

З урахуванням уточнених вимог просить суд: застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до Комунального підприємства "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" шляхом повного зупинення ведення робіт: операторами і машиністами насосних станцій, операторами відстійників, машиністами компресорної служби біологічної очистки стоків без забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; машиністами насосних установок, операторами на решітках, електромонтерами з ремонту та обслуговування електрообладнання, слюсарями - ремонтниками без забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (КНС № 1, №4); керування технологічним транспортом, працівникам яким не проведено щорічне спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці, які не мають посвідчення на право виконання цієї роботи(служби з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації районів м. Маріуполь);робіт саморобними електродотримачами; робіт з використанням страхувального поясу безлямкового інв..№255, інв.№б/н; страхувального поясу безлямкового інв. №294; газорізальних та газозварювальних робіт(служба по ремонту механічного обладнання, машин та механізмів); газонебезпечних робіт та робіт у вибухо-пожежонебезпечних зонах; робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутих просторах (ємностях, боксах, топках, трубопроводах),земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою, робіт, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників, зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів, зварювальних, газополум'яних, наплавних робіт(КНС № 5,5а);зварювальних робіт; робіт без припливної витяжної вентиляції у КНС№16; робіт без припливної вентиляції грабельного відділення у КНС№14; робіт у грабельному відділені без роботи припливної вентиляції КНС№5а; робіт у грабельному відділені КНС "Зірка" і КНС№13 без роботи вентиляції; робіт у приміщеннях лабораторії аналізів СБОС без роботи систем вентиляції за адресою: с. Іллічівське, Першотравневого району, вул. Кузнєцова,73; робітниками без наявності заключення психофізіологічної експертизи; робіт з випробувань обладнання випробувальною електроустановкою і електротехнічною лабораторією; робіт з драбин(ділянка КСО); проведення навчання та перевірки знань комісією, яка не пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці(НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.15-07); експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки резервуарів для зберігання нафтопродукту та паливно-роздавальних колонок та виконання робіт підвищеної небезпеки контейнерної автозаправної станції за адресою м. Маріуполь, вул. Варганова, 7; а також з використанням наступного обладнання: В/п крани реєстр. №№ 97666, М.0002/Кр; В/п крани і машини, що керуються з підлоги зав. №№ 22412, 2963, 467, 1456, 586, 45681, 1213, 278307, 163273, 04537, 1208, 279896, 1336617, 87.80.27, 1006007, 127824, 21392, 1812, 158, 2057, 335710, 554, 560, 6800, 4280, 10232, 252, 8621, 796, 11, 34, 2639, 0103, 1127, 9 (2 од.), 1097007, 4745, 6283, 3162, 19272, 186, 595, 8717054, 095, 14374, 86824, 1322, 1262, 2811, б/н(21 од.);посудини, що працюють під тиском (балони);електричної талі реєстр. № 11/1, реєстр. № 11/2; нагнітальні агрегати типу Н 360-21-1 інв. № 5486, №5469,№5467,нагнітателю 360-21-1 СБО інв. №2831; електричні талі реєстр. № 7/3, № 7/4, № 7/8; електричні талі реєстр. № 6/2, № 6/6 керовані з підлоги; електрична таль реєстр. № 8/3; насосне обладнання Pedrolo Dm30 інв. №9192,№9193,№9195,№9196;

Насоси центробіжні двухсторонього ходу: №1 (інв..№8141), №3 (інв..№8142), №2 (інв..№6753А), №4 (інв..№6753); вентиляційна установка, що знаходиться в приміщенні решіток ВСН смт. Володарське ; бульдозеру «Т-170Б» держ.№Т0560ДО; трактору «Т-150К» держ.№Т0581ДО; «Борекс-2102» держ.№№Т0583ДО, Т3258ДЦ, Т4692ДЦ, Т5398ДО, Т6581ДО; трактору «ЮМЗ-6» держ.№№ Т0624ДЦ, Т5151ДК; екскаватору «ЕО-2321в3» держ.№Т1251ДЦ; екскаватору «ЕО-2621в» держ.№№ Т4264ДК, Т4265ДК; екскаватору «ЕО-2621» держ.№№Т4839ДК, Т5101ДК, Т5102ДК, Т5109ДК, Т06458АН; екскаватору «ЕО-2629» держ.№Т5106ДК; екскаватору «ЕО-2626» держ.№Т06457АН; екскаватору «ПК-05-2» держ.№Т1900ДО;екскаватору «Борекс-2202» держ.№Т5127ДО; екскаватору «ЕК-14,20» держ.№Т04940АН; трактору «Т-25ФМ» держ.№ Т3138ДЦ; трактору «МТЗ-82» держ.№Т3402ДО; трактору «ХТЗ-3510-03» держ.№Т4052ДО; трактору «ЛТЗ-55» держ.№№Т4848ДК, Т4850ДК; трактору «МТЗ-82» держ.№Т5159ДК; трактору «МТЗ-80» держ.№ № Т5854ДО, Т5855ДО, Т06317АН; трактору «ДТ-75» держ.№Т5853ДО; зварювальні агрегати «АДД-144» держ.№ № Т5142ДК, Т5143ДК, Т5145ДК, Т5168ДК, Т5169ДК, Т5171ДК, Т5173ДК, Т5175ДК; насоси центробіжні двухсторонього ходу типу Д630/90 (інв..№8705), Д630/90 (інв..№8706); насоси центробіжні двухсторонього ходу типу DAB KDN-150/400 (інв.. №8798), DAB KDN-150/400 (інв..№8797), DAB KDN-80/250 (інв.№8796 т); насоси центробіжні двухсторонього ходу типу ОНФ: зав.№28 (інв..№1200), зав. №б/н (інв..№1201), зав.№946 (інв..№1204); вентиляційна установка приємного відділення решіток насосної станції №6; обладнання КНС18 комплексу № 3; обладнання КНС2 комплексу № 3; обладнання КНС «Східний промвузол» комплексу № 3; обладнання КНС1 комплексу № 3; обладнання КНС1 мереж смт. Мангуш; обладнання КНС2 мереж смт. Мангуш; обладнання КНС3 мереж смт. Мангуш; обладнання ВНС мереж смт Мангуш; насосні агрегати , які не мають технічні паспорті(КНС№ 4); екскаватору Борекс 2101 державний знак 4413 ТДО; трактору ЮМЗ 6 державний знак 5151 ТДК; силові трансформатори: ТМ 160/6 зав.№,576554, ТМ 160/6 зав.№470714, ТМ 160/10-66У1зав.№1000115, ТМ 160/10-66У1 зав.№1000163, ТМ 250/6-66У1 зав.№837782, ТМ 250/6-66У1 зав.№816456, ТМ 400-6 -70зав.№492017, ТМ 400-6 -70зав зав.№490218, ТМ 250/6-66 зав.№553520, ТМ 250/6-66 зав.№568171, ТМ 250/10-66У1 зав.№828150, ТМ 250/10-66У1 зав.№837752, ТМ 250/10-66У1 зав.№837764, ТМ 250/10-66У1 зав.№1002174, ТСЗ 160/10 зав.№б/н, ТСЗ 160/10 зав.№15730, ТМФ 630/6 зав.№28771, ТМФ 630/6 зав.№25175, ТМФ 400/10 зав.№б/н, ТМ 400/10-74У1 зав.№420563, ТМЗ- 630/10-82У1 зав.№344018, ТМЗ 630/10-82У1 зав.№344911, ТМЗ 630/10 зав.№1798, ТМ 630/10 зав.№1788, ТМЭ 400/10 зав.№16631, ТМЭ 400/10 зав.№16633,UTT 630/10б /н, UTT 630/10б /н,ТМ63/10 б/н,ТМ63/10-66 б/н,ТМ 100/10-6У1 б/н,ТМ 63/10-66У1,ТМ 25010-66У1 зав.№ 818499,ТМВГ 250/10 зав.№1139934,ТМ 250/10-66 зав.№ 63331,FLEKTRO KFAI 03A зав.№77950,ТМ 25/10-66У1 зав.№ 670404, ТМ 250/10-66У1 зав№ 633714, ТМ 100/10 зав. № б/н,ТМ-100/10-66 зав. №650585; устаткування підвищеної небезпеки хлораторної станції ( склад хлору) за адресою: с. Іллічівське, Першотравневого району, вул. Кузнєцова,73,у приміщеннях хіміко-бактеріологічної лабораторії аналізу води та стоків без роботи систем вентиляції за адресою: м. Маріуполь, вул. Варганова,7 /том 2 а.с.204-206/.

Представники позивача у судовому засіданні підтримали заявлений позов, надали пояснення аналогічні викладеним у позовній заяві, просили суд задовольнити позов.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, надіслав письмові заперечення проти позову, в яких позовні вимоги не визнав, із підстав наведених у них, просив суд залишити позовні вимоги без розгляду /том 2 а.с.83-86/. Надіслав клопотання про розгляд справи без його участі /том 2 а.с.133/.

Заслухавши пояснення представників позивача, перевіривши матеріали справи, вирішивши питання, чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, судом встановлено наступне.

Позивач - Головне управління Держпраці у Донецькій області є територіальним органом, який діє у складі Державної служби України з питань праці у та їй підпорядковується та здійснює державний нагляд у сфері господарювання.

Таким чином, позивач у справі - суб'єкт владних повноважень, на якого чинним законодавством покладені владні управлінські функції стосовно контролю у сфері державного нагляду за суб'єктами господарювання.

Відповідач - Комунальне підприємство "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" зареєстровано Виконавчим комітетом Маріупольської міської ради Донецької області 16 лютого 1994 року у якості юридичної особи, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 №283153 /том 2 а.с.131/.Здійснює свою виробничу діяльність відповідно до Статуту підприємства /том 2 а.с.110-127/. Відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, КП "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" надає послуги з очищення та постачання води /том 2 а.с 130/.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 №442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» (далі - Постанова №442) утворено Державну службу з питань праці (далі - Держпраці), шляхом злиття Державної інспекції з питань праці та Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки.

Відповідно до п. 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96, Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики України.

Державна служба України з питань праці України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Відповідно до п. 7 даного Положення Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 №100 «Про утворення територіальних органів Державної служби з питань праці та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» утворено Головне управління Держпраці у Донецькій області, реорганізувавши шляхом злиття Територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області та Територіальної державної інспекції з питань праці у Донецькій області.

Відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 30.09.2015 №1021-р «Питання державної служби праці» функції і повноваження Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки, що припиняється, покладені на Державну службу з питань праці.

Наказом Держпраці України від 07.05.2015р № 16 затверджено Положення про Головне управління Держпраці у Донецькій області (далі - Управління Держпраці), згідно пункту 1 якого, Головне управління Держпраці у Донецькій області є територіальним органом, який діє у складі Державної служби України з питань праці у та їй підпорядковується.

Згідно вимог статті 38 Закону України «Про охорону праці» державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-правових актів про охорону праці здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища; засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Згідно підпункту 15 пункту 4 Положення про Головне управління Держпраці у Донецькій області, Головне управління Держпраці у Донецькій області відповідно до покладених на нього завдань: здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань: забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту; монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами, проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення; виробництва, зберігання, використання отруйних речовин у виробничих процесах, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів; організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань.

На підставі наказу Головного управління Держпраці у Донецькій області від 19.10.2015 № 58 «Про затвердження плану проведення перевірок суб'єктів господарювання на IV квартал 2015 року» та направлення на перевірку № 05.6/013 від 03.11.2015р головними державними інспекторами відділу нагляду на виробництвах підвищеної небезпеки у м. Маріуполь Шапталой Сергієм Євгеновичем, Бардаш Олександром Володимировичем, Счасним Олексієм Сергійовичем, Кульбабою Максимом Васильовичем, Разиграєвою Аліною Єгорівною, головним державним інспектором відділу нагляду у хімічній промисловості та газовому комплексі Султановою Аллою Кузьмівною, головним державним інспектором відділу нагляду у металургії, машинобудуванні та енергетиці Селівановим Олександром Вікторовичем проведено планову перевірку об'єктів - в/п крани реєстр. №№ 97666, М.0002/Кр; в/п крани і машини, що керуються з підлоги; посудини, що працюють під тиском (балони),служба по ремонту механічного обладнання, машин та механізмів, служба біологічної очистки стоків, служба з ремонту та обслуговування водопровідних мереж і насосних станцій селищ Ялта, Юр'ївка, Урзуф, каналізаційна насосна станція №9 і №9А,служба з ремонту і обслуговування сітей каналізації і насосних станцій каналізації смт. Володарське, автогосподарство автогаражів, служба з ремонту і обслуговування сітей водопроводу і каналізації Приморського району, ВНС №3, ВНС №1, ВНС «Сартанська» Комплексу насосних станцій водопроводу №2, КНС №6, КНС№7, КНС №8 Комплексу насосних станцій каналізацій №1, обладнання комплексу № 3,обладнання мереж смт. Мангуш, служба КВПіА, комплекс насосних станцій каналізації №1: КНС№3, КНС№14, КНС№16, КНС №19, комплекс насосних станцій каналізації №4 (КНС№11, КНС№12, КНС№13, КНС "Зірка"), отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. КНС№5, КНС №5а, служба з ремонту та обслуговування мереж п. Сартана, служба з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації Жовтневого району, служба з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації Іллічівського району, служба з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації Орджонікідзевського району, станція біологічної очистки стоків(СБОС):хлораторна станція, хіміко-бактеріологічна лабораторія аналізу води та стоків, контейнерна автозаправна станція (КАЗС), відділ головного енергетика, організація безпечного виконання робіт у діючих електроустановках - суб'єкта господарювання «Комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на предмет перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки /том 1 а.с.26-28/.

Під час перевірки в/п крани реєстр. №№ 97666, М.0002/Кр; в/п крани і машини, що керуються з підлоги; посудини, що працюють під тиском (балони), служба по ремонту механічного обладнання, машин та механізмів, служба біологічної очистки стоків, служба з ремонту та обслуговування водопровідних мереж і насосних станцій селищ Ялта, Юр'ївка, Урзуф, каналізаційна насосна станція №9 і №9А,служба з ремонту і обслуговування сітей каналізації і насосних станцій каналізації смт. Володарське, автогосподарство автогаражів, служба з ремонту і обслуговування сітей водопроводу і каналізації Приморського району, ВНС №3,ВНС №1,ВНС «Сартанська» Комплексу насосних станцій водопроводу №2,КНС №6,КНС№7,КНС №8 Комплексу насосних станцій каналізацій №1,обладнання комплекса № 3,обладнання мереж смт Мангуш, служба КВПіА, комплекс насосних станцій каналізації №1: КНС№3, КНС№14, КНС№16, КНС №19, комплекс насосних станцій каналізації №4 (КНС№11, КНС№12, КНС№13, КНС "Зірка"), отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. КНС№5, КНС №5а, служба з ремонту та обслуговування мереж п. Сартана, служба з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації Жовтневого району, служба з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації Іллічівського району, служба з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації Орджонікідзевського району, станція біологічної очистки стоків(СБОС):хлораторна станція, хіміко-бактеріологічна лабораторія аналізу води та стоків, контейнерна автозаправна станція (КАЗС),відділ головного енергетика, організація безпечного виконання робіт у діючих електроустановках суб'єкта господарювання «Комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» виявлено 495 порушень нормативно-правових актів з охорони праці, з яких 295 створюють загрозу життю людей.

Відповідно до акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-08/011 зафіксовані наступні порушення:

1.Не проводиться технічне обслуговування в/п кранів (не представлені акти виконаних робіт за результатами технічного обслуговування згідно п. 5.2 договору № 015/15 від 05.01.2015), що є порушенням п.п. 7.4.1, 7.4.22 «Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» НПАОП 0.00-1.01-07;

2.Не отримано відповідно до вимог «Порядка видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011, дозвіл на експлуатацію вантажопідіймальних кранів, що є порушенням ст. 21 Закону України «Про охорону праці".

3.На в/п кранах несправний обмежувач вантажопідйомності, що є порушенням п.п. 7.4.1, 7.5.28 (13) НПАОП 0.00-1.01-07.

4.На в/п кранах несправний покажчик кута нахилу в/п крана, що є порушенням п.п. 7.4.1, 7.5.28 (13) НПАОП 0.00-1.01-07.

5.На в/п кранах несправний пристрій захисту від небезпечної напруги, що є порушенням п.п. 7.4.1, 7.5.28 (13) НПАОП 0.00-1.01-07.

6.На в/п кранах несправний кінцевий вимикач механізму підйому вантажо-захоплювального органу, що є порушенням п.п. 7.4.1, 7.5.28 (13) НПАОП 0.00-1.01-07.

7.На в/п кранах несправний покажчик довжини стріли і вильоту, що є порушенням п.п. 7.4.1, 7.5.28 (13) НПАОП 0.00-1.01-07.

8.У кабінах в/п кранів несправний покажчик температури води в двигуні шасі, що є порушенням п.п. 7.4.1, 7.5.28 (13) НПАОП 0.00-1.01-07.

9.У кабінах в/п кранів несправний покажчик тиску масла в двигуні шасі, що є порушенням п.п. 7.4.1, 7.5.28 (13) НПАОП 0.00-1.01-07.

10.Не отримано відповідно до вимог «Порядка видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011, дозвіл на експлуатацію вантажопідіймальних кранів і машин зав. №№ 22412, 2963, 467, 1456, 586, 45681, 1213, 278307, 163273, 04537, 1208, 279896, 1336617, 87.80.27, 1006007, 127824, 21392, 1812, 158, 2057, 335710, 554, 560, 6800, 4280, 10232, 252, 8621, 796, 11, 34, 2639, 0103, 1127, 9 (2 од.), 1097007, 4745, 6283, 3162, 19272, 186, 595, 8717054, 095, 14374, 86824, 1322, 1262, 2811, б/н (21 од.), що є порушенням ст. 21 Закону України «Про охорону праці».

11.Не проведено експертне обстеження в/п кранів і машин зав. №№ 1213, 278307, 163273, 04537, 1208, 279896, 1336617, 87.80.27, 1006007, 127824, 21392, 1812, 158, 2057, 335710, 554, 560, 6800, 4280, 10232, 252, 8621, 11, 34, 1127, 9 (2ед.), 1097007, 4745, 6283, 3162, 19272, 595, 8717054, 095, 14374, 86824, 1322, 1262, 2811, б/н (21 од.) після закінчення граничного строку експлуатації, що є порушенням п. 21 «Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004р. № 687 (далі - Порядку, затвердженого постановою КМУ від 26.05.2004р. № 687).

12.Не проведено позачерговий повний технічний огляд в/п кранів і машин зав. №№ 1213, 278307, 163273, 04537, 1208, 279896, 1336617, 87.80.27, 1006007, 127824, 21392, 1812, 158, 2057, 335710, 554, 560, 6800, 4280, 10232, 252, 8621, 11, 34, 1127, 9 (2ед.), 1097007, 4745, 6283, 3162, 19272, 595, 8717054, 095, 14374, 86824, 1322, 1262, 2811, б/н (21 од.) після закінчення граничного строку експлуатації, що є порушенням п. 7.3.5 НПАОП 0.00-1.01-07.

13.Не проводиться технічне обслуговування в/п кранів і машин, керованих з підлоги (не представлені акти виконаних робіт за результатами технічного обслуговування згідно п. 5.2 договору № 015/15 від 05.01.2015), що є порушенням п.п. 7.4.1, 7.4.22 НПАОП 0.00-1.01-07.

14.Не надані результати нівелювання кранових колій в/п кранів і машин, керованих з підлоги, що є порушенням п. 2.7.9 «Типової інструкції для працівників, відповідальних за утримання в/п кранів у справному стані» НПАОП 0.00-5.07-94.

15.Працівники, допущені до керування в/п кранами і машинами, керованими з підлоги, не мають посвідчення на експлуатацію (керування) в/п кранів і машин, керованих з підлоги, що є порушенням п. 7.4.6 НПАОП 0.00-1.01-07.

16.Не отримано відповідно до вимог «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011, дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки, а саме: зберігання балонів, що є порушенням ст. 21 Закону України «Про охорону праці».

17.Не отримано відповідно до вимог «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011, дозвіл на експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (балонів), що є порушенням ст. 21 Закону України «Про охорону праці».

18.Призначені наказом із числа інженерно-технічних працівників, відповідальні за справний стан і безпечну дію посудин, які не пройшли в установленому порядку перевірку знань цих Правил (НПАОП 0.00-1.59-87), що є порушенням ст. 7.1.1 (1) «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 (далі -НПАОП 0.00-1.59-87).

19.Для обслуговування посудин не призначено персонал, навчений і маючий посвідчення на право обслуговування посудин, що є порушенням ст. 7.1.1 (2) НПАОП 0.00-1.59-87/ том 1 а.с.29-34/.

Актом перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-07/004 зафіксовані наступні порушення:

20.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», а саме: відсутній паспорт на горизонтально-фрезерний верстат, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

21.На токарних верстатах інв. № 6505, № 8973, № 5846 зона обробки не огороджені захисним пристроєм (екраном), чим порушено п. 2.1 глава 2 розділ II НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями».

22.При виконанні газорізальних робіт манометри на кисневому балоні не мають клейма про повірку, чим порушено вимоги п. 5.3.10 НПАОП 0.00-1.59-87 «Посудини що працюють під тиском».

23.На електричний талі реєстр. № 11/2 крюк не обладнаний запобіжним замком, що унеможливлює самовільне випадіння знімного вантажозахватного пристосування, чим порушено вимоги п. 4.5.3 глава 4.5 розділ 4 НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».

24.На електричний талі реєстр. № 11/2 не працює кінцевий вимикач обмеження підйому, чим порушено вимоги п. 4.1.11 глава 4.1 розділ 4 НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».

25.Відсутні результати нівелювання профілів рейкової колії, а також перевірки розмірів колії електричний талі реєстр. № 11/1, керованих з підлоги, чим порушено вимоги п. 2.7.9 НПАОП 0.00-5.07-94 «Типової інструкції для працівників, відповідальних за утримання в/п. кранів у справному стані».

26.При виконані робіт газорізальники та газозварювальники не забезпеченні спеціальнім одягом, чим порушено вимоги п. 1.3.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць»/том 1 а.с.35-39/.

Відповідно акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-07/005 зафіксовані наступні порушення:

27.При виконані робіт робітники; оператори і машиністи насосних станцій; оператори відстійників; машиністі компресорної не забезпеченні спеціальним одягом, чим порушено вимоги п. 1.3.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

28.Нагнітальні агрегати типу Н 360-21-1 інв. № 5486, №5469,№5467,нагнітателю 360-21-1 СБО інв. №2831 відповідно до паспортів заводу виробника вичерпали граничний строк експлуатації (30 років, дата установки 1980р.), чим порушено вимоги п. 1.1.9, п. 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

29.В електромайстерні на заточному верстаті не працюють кінцеві вимикачі, чим порушено п. 1.10 глава 1 розділ II НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями».

30.В механічній майстерні на токарних верстатах інв. № 8874, № 5668 зона обробки не огороджені захисним пристроєм (екраном), чим порушено п. 2.1 глава 2 розділ II НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями».

31.В механічній майстерні на заточному верстаті інв. № 3537 не працюють кінцеві вимикачі, чим порушено п. 1.10 глава 1 розділ II НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями».

32.В механічній майстерні на заточному інв. № 3537 верстаті зазор між робочою поверхнею шліфувального круга і краєм підручника більш ніж 3 мм., чим порушено вимоги п. 1.5 глава 1 розділ III НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями».

33.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», а саме: відсутні паспорти на круглошліфувальний верстат інв. № 8784, заточний верстат інв.№ 3537, свердлильний верстат інв. №3536, токарно-гвинторізні верстати інв. №8874, №5668, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

34.Відсутні результати нівелювання профілів рейкової колії, а також перевірки розмірів колії електричних талей реєстр. № 7/3, № 7/4, № 7/8, керованих з підлоги, чим порушено вимоги п. 2.7.9 НПАОП 0.00-5.07-94 «Типової інструкції для працівників, відповідальних за утримання в/п. кранів у справному стані» /том 1 а.с.40-45/.

Відповідно до акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-07/006 зафіксовані наступні порушення на каналізаційній насосній станції №9 і №9А:

35.Відсутні результати нівелювання профілів рейкової колії, а також перевірки розмірів колії електричних талей реєстр. № 6/2, № 6/6 керованих з підлоги, чим порушено вимоги п. 2.7.9 НПАОП 0.00-5.07-94 «Типової інструкції для працівників, відповідальних за утримання в/п. кранів у справному стані».

36.На токарному верстаті інв. №3398 зона обробки не огороджені захисним пристроєм (екраном), чим порушено п. 2.1 глава 2 розділ II НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями».

37.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», а саме: відсутні паспорти на токарний верстат інв. №3398, шліфувально-заточений верстат, відрізний верстат, свердлильний верстат інв. №3406, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

38.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», а саме: відсутні паспорти на насосне обладнання ФГ - 2400 інв. №5921а, №5922, №5923,№5924,№5925, ГРТ-4000/71 інв. №6338, №6339, №6386 №6415, Pedrolo Dm30 інв. №9192,№9193,№9195,№9196 (крім агрегату Б-9 СД2400/75), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

39.Не надані акти випробовувань статичним навантаженням металевої стрем'янці, чим порушено вимоги п. 7.27, 7.32 глава 7 розділ IV НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями».

40.Відсутні результати нівелювання профілів рейкової колії, а також перевірки розмірів колії електричний талі реєстр. № 8/2, керованих з підлоги, чим порушено вимоги п. 2.7.9 НПАОП 0.00-5.07-94 «Типової інструкції для працівників, відповідальних за утримання в/п. кранів у справному стані».

41.На талі реєстр. № 8/3 крюк не обладнаний запобіжним замком, що унеможливлює самовільне випадіння знімного вантажозахватного пристосування, чим порушено вимоги п. 4.5.3 глава 4.5 розділ 4 НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» /том 1 а.с.46-51/.

Актом перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-05/006 зафіксовані наступні порушення по Службі з ремонту і обслуговування сітей каналізації і насосних станцій каналізації смт. Володарське КП «МВУВКГ»:

42.На гаку вантажозахоплюючого пристрою талі електричної реєстр.№9/3 Q=1 т - відсутній запобіжний замок, чим порушено п.4.5.3,р.4.5,гл.4 НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».

43.Не надано інформації про проведення випробування ступенів і тятив статичним навантаженням приставної дерев'яної дробини, що знаходиться перед спуском в машзал насосної станції, чим порушено п.7.29,7.31,7.32,р.7,гл.ІІІ НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями».

44.Поверхня приставної дерев'яної драбини пофарбована краскою, відсутні кріплення стяжними болтами між тятивами драбини, ступені збиті цвяхами, чим порушено п.7.5,7.7,р.7,гл.ІІІ НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями».

45.Не пред'явлено паспортів на насоси центробіжні двухсторонього ходу: №1 (інв..№8141), №3 (інв..№8142), №2 (інв..№6753А), №4 (інв..№6753) що не забезпечено належне виконання вимог п.2.6.6 «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України відповідає», чим порушено вимоги п.1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

47.В приміщенні резервуарів решіток відсутні газоаналізатори для контролю за станом повітря, чим порушено вимоги п.3.3.10,р.3,гл.3 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

48.Витяжна вентиляційна установка, що знаходиться в приміщенні решіток, знаходиться в неробочому стані (не працює електродвигун, розукомплектовані вентиляційні канали), чим порушено п.1.5.2,р.4,гл.1 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

49.Для перевірки не надано інформацію про проведення обов'язкової перевірки ефективності вентиляційних систем каналізаційної станції, чим порушено вимоги п.1.2.8,р.2,гл.1 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

50.На технологічний транспорт, причеп інв.№6203, не пред'явлено дозвільного документу на право експлуатації даного транспортного засобу, чим порушено п.21,р.6 Постанови КМУ№1107 від 26.10.2011 року «Порядку видачі дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, обладнання з підвищеної небезпеки».

51.На технологічний транспорт, причеп інв.№6203, не пред'явлено реєстраційного документу (свідоцтва про реєстрацію встановленого зразку, виданого експертно-технічним центром управлінням Держпраці), чим порушено п.3,4,18,8 Постанови КМУ№8 від 06.01.2010 року «Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великовантажних та інших технологічних транспортних засобів».

52.Не пред'явлено посвідчення з охорони праці, на право виконання робіт з підвищеної небезпеки (на право експлуатації керування трактором) у машиніста трактору ОСОБА_11, чим порушено п.3.14,3.17,р.3 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці»/том 1 а.с.52-57/.

Актом перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-05/004 зафіксовані наступні порушення в Автогосподарстві автогаражів КП «МВУВКГ»:

53.На технологічний транспорт не пред'явлено дозвільного документу на право експлуатації даного транспорту, а саме:

Бульдозер «Т-170Б» держ.№Т0560ДО; Трактор «Т-150К» держ.№Т0581ДО; «Борекс-2102» держ.№№Т0583ДО, Т3258ДЦ, Т4692ДЦ, Т5398ДО, Т6581ДО; Трактор «ЮМЗ-6» держ.№№Т0624ДЦ, Т5151ДК; Екскаватор «ЕО-2321в3» держ.№Т1251ДЦ; Екскаватор «ЕО-2621в» держ.№№ Т4264ДК, Т4265ДК; Екскаватор «ЕО-2621» держ.№№Т4839ДК, Т5101ДК, Т5102ДК, Т5109ДК, Т06458АН; Екскаватор «ЕО-2629» держ.№Т5106ДК; Екскаватор «ЕО-2626» держ.№Т06457АН; Екскаватор «ПК-05-2» держ.№Т1900ДО; Екскаватор «Борекс-2202» держ.№Т5127ДО; Екскаватор «ЕК-14,20» держ.№Т04940АН; Трактор «Т-25ФМ» держ.№Т3138ДЦ; Трактор «МТЗ-82» держ.№Т3402ДО; Трактор «ХТЗ-3510-03» держ.№Т4052ДО; Трактор «ЛТЗ-55» держ.№№Т4848ДК, Т4850ДК, Трактор «МТЗ-82» держ.№Т5159ДК; Трактор «МТЗ-80» держ.№№ Т5854ДО, Т5855ДО, Т06317АН; Трактор «ДТ-75» держ.№Т5853ДО; Зварювальний агрегат «АДД-144» держ.№№Т5142ДК, Т5143ДК, Т5145ДК, Т5168ДК, Т5169ДК, Т5171ДК, Т5173ДК, Т5175ДК, чим порушено п.6, п.21 додатку 3 Постанови КМУ№1107 від 26.10.2011 року «Порядку видачі дозвілів на виконання робіт з підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, обладнання з підвищеної небезпеки».

54.Технологічний транспорт: Бульдозер Т-170Б держ.№Т0560ДО, Трактор «Т-150К» держ.№Т0581ДО, Екскаватор «ЕЩ-2321в3» держ.№Т1251ДЦ, Зварювальний агрегат «АДД-144» держ. №№ Т5175ДК, Т5173ДК, Т5171ДК, Т5169ДК, Т5168ДК, Т5145ДК, Т5143ДК, Т5142ДК, Трактор «ДТ-75» держ.№Т5853ДО, Трактор «МТЗ-80» держ.№Т06317АН, не пройшли щорічний технічний огляд, чим порушено п.9 Постанови КМУ №8 от 06.01.10 року «Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»; п.5,11 Наказу Державного комітету України промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду №9 від 27.01.2010 року «Про затвердження порядку проведення державного технічного огляду великовантажних та інших технологічних транспортних засобів».

55.Не пред'явлено паспорту, керівництва з експлуатації на експлуатуючий технологічний транспорт а саме: Бульдозер «Т-170Б» держ.№Т0560ДО; Трактор «Т-150К» держ.№Т0581ДО; «Борекс-2102» держ.№№Т0583ДО, Т3258ДЦ, Т4692ДЦ, Т5398ДО, Т6581ДО; Трактор «ЮМЗ-6» держ.№№Т0624ДЦ, Т5151ДК; Екскаватор «ЕО-2321в3» держ.№Т1251ДЦ; Екскаватор «ЕО-2621в» держ.№№ Т4264ДК, Т4265ДК; Екскаватор «ЕО-2621» держ.№№Т4839ДК, Т5101ДК, Т5102ДК, Т5109ДК, Т06458АН; МТЗ-82» держ.№Т3402ДО; Трактор «ХТЗ-3510-03» держ.№Т4052ДО; Трактор «ЛТЗ-55» держ.№№Т4848ДК, Т4850ДК, Трактор «МТЗ-82» держ.№Т5159ДК; Трактор «МТЗ-80» держ.№№Т5854ДО, Т5855ДО, Т06317АН; Трактор «ДТ-75» держ.№Т5853ДО; Зварювальний агрегат «АДД-144» держ.№№Т5142ДК, Т5143ДК, Т5145ДК, Т5168ДК, Т5169ДК, Т5171ДК, Т5173ДК, Т5175ДК, чим порушено п.5.2.1,р.5.2.,гл.5 ГОСТ Екскаватор «ЕО-2629» держ.№Т5106ДК; Екскаватор «ЕО-2626» держ.№Т06457АН; Екскаватор «ПК-05-2» держ.№Т1900ДО; Екскаватор «Борекс-2202» держ.№Т5127ДО; Екскаватор «ЕК-14,20» держ.№Т04940АН; Трактор «Т-25ФМ» держ.№Т3138ДЦ; Трактор «2.601-2006 ЄСКД «Експлуатаційні документи» /том 1 а.с.58-63/.

Відповідно до розділу V акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-05/005 зафіксовані наступні порушення ВНС№3 Комплексу насосних станцій водопровода№2 КП «МВУВКГ», В С Н №1 Комплексу насосних станцій водопроводу №2 КП «МВУВКГ», В С Н № «Сартанська» Комплексу насосних станцій водопроводу №2 КП «МВУВКГ»:

56.Не пред'явлено паспортів на насоси центробіжні двухсторонього ходу типу Д630/90 (інв..№8705), Д630/90 (інв..№8706), що не забезпечено належне виконання вимог п.2.6.6 «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України », чим порушено вимоги п.1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

57.На страхувальному поясі безлямковому інв..№129, видимо порушення в роботі замку карабіну, (а саме замок карабіну не щільно прилягає у закритому положенні), чим порушено п.4.7.3.5,р.4.7.3,гл.4.7 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

58.Не пред'явлено паспорту заземлюючих пристроїв насосної станції ВСН№3, а саме не забезпечено виконання вимог в частині п.7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, що не забезпечує організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

59.На момент перевірки не пред'явлено технічного паспорту будівель і споруд водонапірної станції №1 КНС№2, чим порушено п.1.1.6, р.1,гл.1 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

60.Не пред'явлено результатів періодичних оглядів технічного стану будівель і споруд водонапірної станції №1 КНС№2, чим порушено п.1.1.6, р.1,гл.1 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

61.Не пред'явлено результатів поточного i періодичних (веснянi i осiннi) технічних оглядів сталевих конструкцій і обов'язкових спеціальних технічних обстежень, з залученням спеціалізованих організації, конструкцій будівель і споруд водонапірної станції №1 КНС№2, чим порушено п.6.1.1,п.6.1.3,р.6.1,гл.6 ДСТУ Б В.2.6-ХХХ:201Х ««Оцінка технічного стану будівельних сталевих конструкцій, що експлуатуються»

62.Не пред'явлено паспортів на насоси центробіжні двухсторонього ходу типу DAB KDN-150/400 (інв.. №8798), DAB KDN-150/400 (інв..№8797), DAB KDN-80/250 (інв.№8796), що не забезпечено належне виконання вимог п.2.6.6 «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України відповідає», чим порушено вимоги п.1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

63.Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв водонапірної станції №1 КНС№2, що не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

64.Не пред'явлено паспортів на установку, для знезараження води ультрафіолетовим випромінюванням УДБ-5А (зав.№№5А-006, зав.№5А-002), що не забезпечено належне виконання вимог п.2.6.6 «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України відповідає» , чим порушено вимоги п.1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

65.Блок озонаторів розташований не в окремому ізольованому приміщенні, чим порушено вимогам п.5.4.2,р.4,гл.1 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

66.Не пред'явлено паспорту заземлюючих пристроїв насосної станції ВСН «Сартанської», а саме не забезпечено виконання вимог в частині п.7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, що не забезпечує організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п.1.3.1,р.1.3,гл.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

67.На електрообладнанні (електродвигунах): приводу запірно-регулюючої арматури Ду 800 мм, приводу кліматичного виконання 92 тиристорного пристрою, відсутній заземлюючий пристрій, з'єднаний з контуром заземлення, чим порушено п.1.7,р. Наказу Міністерства палива та енергетики України від 28.08.2006 року №305 «Правила будови електроустановок».

68.Не пред'явлено паспортів на насоси центробіжні двухсторонього ходу: №4 (інв..№6485), №3 (інв..№6488), №2 (інв..№7980), №1 (інв..№6488а), що не забезпечено належне виконання вимог п.2.6.6 «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України», чим порушено вимоги п.1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

69.В будівлі вихідної камери резервуару, поруч з розподільчим електрокоробом U=400В, незаізольовані кінцівки електродротів, зроблені на скрутках, з пошкодженою ізоляцією, чим порушено п.1.1.9, р.1.1,гл.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; п.1.8,1.18,р.1,глІV НАПБ А.01.001-15 «Правила пожежної безпеки в Україні» затверджені Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року за №1417

70.На технологічний транспорт, зварювальний агрегат держ.№№Т1770ДО, що використовується при виконанні робіт підрядною організацією на території водонапірної насосної станції «Сартанська» КНС №2, не пред'явлено дозвільного документу на право експлуатації даного транспортного засобу, чим порушено п.21,р.6 Постанови КМУ№1107 від 26.10.2011 року «Порядку видачі дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, обладнання з підвищеної небезпеки»

71.На технологічний транспорт, зварювальний агрегат держ.№№Т1770ДО, що використовується при виконанні робіт підрядною організацією на території водонапірної насосної станції «Сартанська» КНС №2, не пред'явлено реєстраційного документу (свідоцтва про реєстрацію встановленого зразку, виданого експертно-технічним центром управлінням Держпраці), чим порушено п.3,4,18,8 Постанови КМУ№8 від 06.01.2010 року «Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великовантажних та інших технологічних транспортних засобів» /том 1 а.с.64-71/.

Актом перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-05/007 зафіксовані наступні порушення на К Н С №6 Комплекс насосних станцій каналізації №1 КП «МВУВКГ», К Н С №7 Комплекс насосних станцій каналізації №1 КП «МВУВКГ», К Н С №8 Комплекс насосних станцій каналізації №1 КП «МВУВКГ» :

72.На страхувальному поясі безлямковому інв..№255, мається поріз в структурі стрічки поясу, чим порушено п.4.2.4,р.4.2,гл.4 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

73.На страхувальному поясі безлямковому відсутній інв..№б/н, відсутній написи: типу і розміру поясу, дати його виготовлення, товарний знак хто виготовив, клейма ОТК, чим порушено п.4.2.1,р.4.2,гл.4 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».

74.Не пред'явлено паспортів на насоси центробіжні двухсторонього ходу типу ОНФ: зав.№28 (інв..№1200), зав.№б/н (інв..№1201), зав.№946 (інв..№1204), що не забезпечено належне виконання вимог п.2.6.6 «Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України відповідає», чим порушено вимоги п.1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

75.Не пред'явлено паспорту заземлюючих пристроїв каналізаційної насосної станції №6, а саме не забезпечено виконання вимог в частині п.7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, що не забезпечує організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п.1.3.1,р.1.3,гл.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

76.Не надано інформації (протоколу) з датами перевірок результатів вимірювання опору ізоляції кабельних мереж електрообладнання центробіжних насосів, автоматичних приладів каналізаційної насосної станції №6, ( що повинна проводитися не рідше чим 1 раз на 2 роки), чим порушено п.8.7.3,р.8.7,гл.8 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; п.1.20,р.1,глІV НАПБ А.01.001-15 «Правила пожежної безпеки в Україні» затверджені Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 року за №1417.

77.Витяжна вентиляційна установка приємного відділення решіток не працює, чим порушено п.1.5.2,р.4,гл.1 НПАОП 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць».

78.На талі ручної реєстр..№1212 Q=3 т, не пред'явлено дозвільного документу на право експлуатації даної вантажопідіймальної машини, чим порушено п.6, п.19 додатку 3 Постанови КМУ№1107 від 26.10.2011 року «Порядку видачі дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, обладнання з підвищеної небезпеки».

79.На талі ручної реєстр..№1212 Q=3 т, не проведено наступних періодичних технічних оглядів (часткового і повного технічного огляду), чим порушено п.7.3.3, 7.5.7,р.7.5,гл.7 НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».

80.Не пред'явлено паспортів і керівництва з експлуатації талі ручної реєстр..№1212 Q=3 т, чим порушено п.5.1.10,р.5.1,гл.5 НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».

81.На страхувальному поясі лямковому інв..№121, відсутні написи: розміру поясу, дати його виготовлення; на страхувальному поясі лямковому інв..№294 відсутні написи: тип поясу, дати і відомостей його випробування, чим порушено п.4.2.1,4.2.4,р.4.2,гл.4 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»

82.На випрямному зварювальному трансформаторі інв..№6263, відсутній напис наступного проведення перевірки опору ізоляції, чим порушено п.6.7.77,р.6.1, гл.6 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

83.Відсутні протоколи з датами перевірок результатів вимірювання опору ізоляції зварювального трансформатору інв.№6263, чим порушено п.8.7.3, р.8.7,гл.8 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

84.Не надано інформації про проведення випробування ступенів і тятив статичним навантаженням приставної дерев'яної драбини, що знаходиться в машзалі каналізаційної насосної станції №7, чим порушено п.7.29,7.31,7.32,р.7,гл.ІV НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями».

85.На приставній дерев'яній драбині відсутні кріплення стяжними болтами між тятивами драбини, ступені збиті цвяхами, на нижніх кінцях дробини відсутні гумові накладки чим порушено п.7.7,7.12,р.7,гл.ІV НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями».

86.На гаку вантажозахоплюючого пристрою крану мостового електричного однобалочного реєстр.№ 1/7 Q=2 т відсутній запобіжний замок, чим порушено п.4.5.3,р.4.5,гл.4 НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів».

87.Не надано інформації про проведення випробування ступенів і тятив статичним навантаженням приставної дерев'яної драбини, що знаходиться в машзалі каналізаційної насосної станції №8, чим порушено п.7.29,7.31,7.32,р.7,гл.ІV НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями».

88.На приставній дерев'яній дробині відсутні кріплення стяжними болтами між тятивами драбини, ступені збиті цвяхами, чим порушено п.7.7,р.7,гл.ІV НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями».

89.Не пред'явлено паспорту заземлюючих пристроїв каналізаційної насосної станції №8, а саме не забезпечено виконання вимог в частині п.7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, що не забезпечує організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п.1.3.1,р.1.3,гл.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» /том 1 а.с.72-79/.

Акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-05/008 зафіксовані наступні порушення Службою з ремонту і обслуговування сітей каналізації і насосних станцій каналізації смт. Володарське КП «МВУВКГ»:

90.Слюсарами-ремонтниками, служби з ремонту і обслуговування сітей водопроводу і каналізації Приморського району, не пред'явлено посвідчення, з охорони праці на право виконання робіт з підвищеної небезпеки, встановленої форми з «ремонту і обслуговування водопроводів і каналізації», чим порушено п.3.14,р.3 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці».

91.На технологічний транспорт зварювальні агрегати: інв..№6573 (двиг.зав.№2184916), інв..№6575 (двиг.зав.№2859670), не пред'явлено дозвільного документу на право експлуатації даного транспортного засобу, чим порушено п.21,р.6 Постанови КМУ№1107 від 26.10.2011 року «Порядку видачі дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки і на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, обладнання з підвищеної небезпеки».

92.На технологічний транспорт зварювальні агрегати: інв..№6573 (двиг.зав.№2184916), інв..№6575 (двиг.зав.№2859670), не пред'явлено реєстраційного документу (свідоцтва про реєстрацію встановленого зразку, виданого експертно-технічним центром управлінням Держпраці), чим порушено п.3,4,18,8 Постанови КМУ№8 від 06.01.2010 року «Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великовантажних та інших технологічних транспортних засобів».

93.Не пред'явлено посвідчення з охороно праці, на право виконання робіт з підвищеної небезпеки (на право експлуатації керування трактором) у машиністів тракторів ОСОБА_12, ОСОБА_13, чим порушено п.3.14,3.17,р.3 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці».

94.Не надано інформації про проведення випробування ступенів і тятив статичним навантаженням приставної металевої дробини, що знаходиться на автомобілі «ГАЗ-52» держ.№19360 ЕВ, чим порушено п.7.29,7.31, 7.32,р.7,гл.ІІІ НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями» /том 1 а.с.80-85/.

Так, згідно розділу V акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-06/005 зафіксовані наступні порушення з організація безпечного ведення робіт та експлуатації обладнання ВНС5, організації безпечного ведення робіт та експлуатації обладнання КНС18, організації безпечного ведення робіт та експлуатації обладнання КНС2, організації безпечного ведення робіт та експлуатації обладнання КНС «Східний промвузол», організації безпечного ведення робіт та експлуатації обладнання КНС1:

95.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта перекачувальних насосів (4 одиниці), дренажного насоса, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

96.Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв насосної станції, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

97.Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки контрольно-вимірювальних приладів станнції (манометри, амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення.

98.Не забезпечено належне виконання вимог п. 7.3.2 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки контрольно-вимірювальних приладів станнції (манометри) чачстково демонтовані, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

99.Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки не підтверджено проведення обов'язкової перевірки стану і справності сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації станнції, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

100.Атестацію робочих місць персонала станції проведено в квітні-травні 2014 року. Карти умов праці складено на всю групу аналогічних місць, без урахування умов і характеру праці на цих робочих місцях за всіма показниками умов праці, як того вимагає «Інструкція, щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», чим порушено вимоги пп. 4, 6 НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

101.Карти умов праці атестації робочих місць персонала станції, розділ II «Оцінка технічного та організаційного рівня». У картах умов праці відсутні вимоги з впровадження та застосування колективних та індивідуальних засобів захисту працівників, як того вимагає «Інструкція, щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», чим порушено вимоги пп. 4, 6 НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

102.Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання станції, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

103.Не забезбпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта перекачувальних насосів (3 одиниці), дренажного насоса, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

104.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта граберних установок (2 одиниці), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

105.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта вентиляційних установок, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

106.Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв насосної станції, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

107.Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) перекачувальний насос ст. № 3 (станція працює на двох насосах), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

108.Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено граберні установки (2 одиниці) (станція працює в ручному режимі фільтрації стоків), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

109.Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) дренажний насос (станція працює без дренажу), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

110.Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (по факту не було встановлено) вентиляційні системи (станція працює без вентиляції), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

111.Персонал станції не забезпечено надійними захисними засобами та сигналізаторами небезпечних і шкідливих факторів, чим порушено вимоги п. 1.3.1 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

112.Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри, амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення.

113.Не забезпечено належне виконання вимог п. 7.3.2 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри) частково демонтовані, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

114.Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки не підтверджено проведення обов'язкової перевірки стану і справності сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації станції, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

115.Для перевірки не надано інформацію про проведення обов'язкової перевірки ефективності вентиляційних систем станції, чим порушено вимоги п. 1.2.8 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

116.Перекачувальний насос № 1. Корпус означеного обладнання не з'єднано із заземлювачем будівлі, чим порушено вимоги п. 1.7.84 г. 1.7 р. 1 Наказ Міністерства палива та енергетики України від 28 серпня 2006 року № 305 Правила будови електроустановок.

117.Перекачувальний насос № 2. Відсутній захисний кожух на швидкохідній з'єднювальній муфті обладнання, чим порушено вимоги п. 1.3.6 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

118.Атестацію робочих місць персонала станції проведено в квітні-травні 2014 року. Карти умов праці складено на всю групу аналогічних місць, без урахування умов і характеру праці на цих робочих місцях за всіма показниками умов праці, як того вимагає «Інструкція, щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», чим порушено вимоги пп. 4, 6 НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

119.Карти умов праці атестації робочих місць персонала станції, розділ II «Оцінка технічного та організаційного рівня». У картах умов праці відсутні вимоги з впровадження та застосування колективних та індивідуальних засобів захисту працівників, як того вимагає «Інструкція, щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», чим порушено вимоги пп. 4, 6 НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

120.Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання станції, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

121.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта перекачувальних насосів (3 одиниці), дренажного насоса, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

122.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта граберних установок (2 одиниці), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

122.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта граберних установок (2 одиниці), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

123.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта вентиляційних установок, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

124.Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв насосної станції, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

125.Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) перекачувальний насос ст. № 3 (станція працює на двох насосах), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

126.Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) граберні установки (2 одиниці), станція працює в ручному режимі фільтрації стоків, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

127.Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) дренажний насос (станція працює без дренажу), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

128.Персонал станції не забезпечено надійними захисними засобами та сигналізаторами небезпечних і шкідливих факторів, чим порушено вимоги п. 1.3.1 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

129.Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри, амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення.

130.Не забезпечено належне виконання вимог п. 7.3.2 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри) частково демонтовані, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

131.Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки не підтверджено проведення обов'язкової перевірки стану і справності сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації станції, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

132.Для перевірки не надано інформацію про проведення обов'язкової перевірки ефективності вентиляційних систем станції, чим порушено вимоги п. 1.2.8 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

133.Перекачувальний насос № 1. Корпус означеного обладнання не з'єднано із заземлювачем будівлі, чим порушено вимоги п. 1.7.84 г. 1.7 р. 1 Наказ Міністерства палива та енергетики України від 28 серпня 2006 року № 305 Правила будови електроустановок.

134.Перекачувальний насос № 2. Відсутній захисний кожух на швидкохідній з'єднювальній муфті обладнання, чим порушено вимоги п. 1.3.6 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

135.Атестацію робочих місць персонала станції проведено в квітні-травні 2014 року. Карти умов праці складено на всю групу аналогічних місць, без урахування умов і характеру праці на цих робочих місцях за всіма показниками умов праці, як того вимагає «Інструкція, щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», чим порушено вимоги пп. 4, 6 НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

136.Карти умов праці атестації робочих місць персонала станції, розділ II «Оцінка технічного та організаційного рівня». У картах умов праці відсутні вимоги з впровадження та застосування колективних та індивідуальних засобів захисту працівників, як того вимагає «Інструкція, щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», чим порушено вимоги пп. 4, 6 НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

137.Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання станції, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

138.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта перекачувальних насосів (2 одиниці), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

139.Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв насосної станції, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

140.Персонал станції не забезпечено надійними захисними засобами та сигналізаторами небезпечних і шкідливих факторів, чим порушено вимоги п. 1.3.1 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

141.Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри, амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення.

142.Не забезпечено належне виконання вимог п. 7.3.2 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри) частково демонтовані, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

143.Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки не підтверджено проведення обов'язкової перевірки стану і справності сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації станції, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

144.Перекачувальні насоси №№ 1, 2. Корпуси означеного обладнання не з'єднано із заземлювачем будівлі, чим порушено вимоги п. 1.7.84 г. 1.7 р. 1 Наказ Міністерства палива та енергетики України від 28 серпня 2006 року № 305 Правила будови електроустановок.

145.Перекачувальні насоси №№ 1, 2. Відсутні захистні кожуха на швидкохідних з'єднювальних муфтах обладнання, чим порушено вимоги п. 1.3.6 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

146.Перекачувальні насоси №№ 1, 2. не забезпечено справний стан обладнання, а саме: з'єднання полумуфт виконано кустарним засобом (втулочно-пальцеві муфти з'єднано шматками конвеєрної стрічки), чим порушено вимоги п. 1.5.2 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

147.Атестацію робочих місць персонала станції проведено в квітні-травні 2014 року. Карти умов праці складено на всю групу аналогічних місць, без урахування умов і характеру праці на цих робочих місцях за всіма показниками умов праці, як того вимагає «Інструкція, щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», чим порушено вимоги пп. 4, 6 НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

148.Карти умов праці атестації робочих місць персонала станції, розділ II «Оцінка технічного та організаційного рівня». У картах умов праці відсутні вимоги з впровадження та застосування колективних та індивідуальних засобів захисту працівників, як того вимагає «Інструкція, щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», чим порушено вимоги пп. 4, 6 НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

149.Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання станції, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

150.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта перекачувальних насосів (5 одиниці), дренажного насоса, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

151.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта граберних установок (2 одиниці), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

152.Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта вентиляційних установок (2 одиниці), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

153.Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв насосної станції, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

154.Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено граберні установки (2 одиниці) (станція працює в ручному режимі фільтрації стоків), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

155.Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) дренажний насос (станція працює без дренажу), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

156.Персонал станції не забезпечено надійними захисними засобами та сигналізаторами небезпечних і шкідливих факторів, чим порушено вимоги п. 1.3.1 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

157.Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри, амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення.

158.Не забезпечено належне виконання вимог п. 7.3.2 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри) частково демонтовані, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

158.Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки не підтверджено проведення обов'язкової перевірки стану і справності сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації станції, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

159.Для перевірки не надано інформацію про проведення обов'язкової перевірки ефективності вентиляційних систем станції, чим порушено вимоги п. 1.2.8 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

160.Перекачувальний насос № 2. Корпус означеного обладнання не з'єднано із заземлювачем будівлі, чим порушено вимоги п. 1.7.84 г. 1.7 р. 1 Наказ Міністерства палива та енергетики України від 28 серпня 2006 року № 305 Правила будови електроустановок.

161.Вентиляційна установка приміщення коптажу. Корпус означеного обладнання не з'єднано із заземлювачем будівлі, чим порушено вимоги п. 1.7.84 г. 1.7 р. 1 Наказ Міністерства палива та енергетики України від 28 серпня 2006 року № 305 Правила будови електроустановок.

162.Атестацію робочих місць персонала станції проведено в квітні-травні 2014 року. Карти умов праці складено на всю групу аналогічних місць, без урахування умов і характеру праці на цих робочих місцях за всіма показниками умов праці, як того вимагає «Інструкція, щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», чим порушено вимоги пп. 4, 6 НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

163.Карти умов праці атестації робочих місць персонала станції, розділ II «Оцінка технічного та організаційного рівня». У картах умов праці відсутні вимоги з впровадження та застосування колективних та індивідуальних засобів захисту працівників, як того вимагає «Інструкція, щодо заповнення Карти умов праці при проведенні атестації робочих місць», чим порушено вимоги пп. 4, 6 НПАОП 0.00-6.23-92 Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

164.На момент проведення перевірки в приміщені станції стаціонарно встановлено пересувний зварювальний трансформатор. Для перевірки не надано інформацію про проведення вимірів опору ізоляції та заземлення зазначеного устаткування, чим порушено вимоги п. 2.20 г. 2 р. V НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

165.На момент проведення перевірки в приміщені станції стаціонарно встановлено пересувний зварювальний трансформатор. Нульовий провід зазначеного устаткування приварено до поручнів захисного огородження приміщення станції, чим порушено вимоги п. 2.10 г. 2 р. V НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.

166.В приміщені машзала демонтовано майданчик обслуговування засувок нагнітаючих насосів ст. №№ 4, 5, чим порушено вимоги п. 3.1.8 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

167.Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання станції, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць /том 1 а.с.86-94/.

Так, згідно розділу V акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-06/006 зафіксовані наступні порушення організації безпечного ведення робіт та експлуатації обладнання КНС мереж смт Мангуш, зокрема КНС 2, КНС 3, організації безпечного ведення робіт та експлуатації обладнання ВНС мереж смт Мангуш, організації безпечного ведення робіт та експлуатації обладнання артезіанських свердловин мереж смт Мангуш :

168.КНС 1. Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта перекачувальних насосів (3 одиниці), дренажного насоса, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

169.КНС 1. Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта вентиляційних установок, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

170.КНС 1. Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв насосної станції, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

171.КНС 1. Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) перекачувальний насос ст. № 3, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

172.КНС 1. Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) дренажний насос (станція працює без дренажу), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

173.КНС 1. Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено вентиляційну систему приміщення коптажу (система зруйнована іржою, станція працює без вентиляції), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

174.КНС 1. Персонал станції не забезпечено надійними захисними засобами та сигналізаторами небезпечних і шкідливих факторів, чим порушено вимоги п. 1.3.1 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

175.КНС 1. Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри, амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення.

176.КНС 1. Не забезпечено належне виконання вимог п. 7.3.2 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри) частково демонтовані, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

177.КНС 1. Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки не підтверджено проведення обов'язкової перевірки стану і справності сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації станції, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

178.КНС 1. Для перевірки не надано інформацію про проведення обов'язкової перевірки ефективності вентиляційних систем станції, чим порушено вимоги п. 1.2.8 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

179.КНС 1. Перекачувальні насоси. Корпус означеного обладнання не з'єднано із заземлювачем будівлі, чим порушено вимоги п. 1.7.84 г. 1.7 р. 1 Наказ Міністерства палива та енергетики України від 28 серпня 2006 року № 305 Правила будови електроустановок.

180.КНС 1. Перекачувальні насоси. Відсутні захистні кожухи на швидкохідних з'єднювальних муфтах обладнання, чим порушено вимоги п. 1.3.6 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

181.КНС 1. Освітлення приміщень частково зруйновано та здійснюється тимчасовими переносками, чим порушено вимоги п. 1.4.17 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

182.КНС 1. Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання станції, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

183.КНС 1. В приміщені коптажу зруйновано захисне огородження майданчика спуску в коптаж, чим порушено вимоги п. 3.1.8 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

184.КНС 2. Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта перекачувальних насосів (3 одиниці), дренажного насоса, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

185.КНС 2. Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта вентиляційних установок, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

186.КНС 2. Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв насосної станції, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

187.КНС 2. Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) перекачувальні насоси ст. № № 2, 3, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

188.КНС 2. Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) дренажний насос (станція працює без дренажу), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

189.КНС 2. Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено вентиляційну систему приміщення коптажу (система зруйнована іржою, станція працює без вентиляції), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

190.КНС 2. Персонал станції не забезпечено надійними захисними засобами та сигналізаторами небезпечних і шкідливих факторів, чим порушено вимоги п. 1.3.1 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

191.КНС 2. Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри, амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення.

192.КНС 2. Не забезпечено належне виконання вимог п. 7.3.2 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри) частково демонтовані, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

193.КНС 2. Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки не підтверджено проведення обов'язкової перевірки стану і справності сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації станції, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

194.КНС 2. Для перевірки не надано інформацію про проведення обов'язкової перевірки ефективності вентиляційних систем станції, чим порушено вимоги п. 1.2.8 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

195.КНС 2. Перекачувальний насос ст. № 1. Корпус означеного обладнання не з'єднано із заземлювачем будівлі, чим порушено вимоги п. 1.7.84 г. 1.7 р. 1 Наказ Міністерства палива та енергетики України від 28 серпня 2006 року № 305 Правила будови електроустановок.

196.КНС 2. Перекачувальний насос ст. № 1. Відсутній захисний кожух на швидкохідній з'єднювальній муфті обладнання, чим порушено вимоги п. 1.3.6 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

197.КНС 2. Освітлення приміщень частково зруйновано та здійснюється тимчасовими переносками, чим порушено вимоги п. 1.4.17 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

198.КНС 2. Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання станції, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

199.КНС 3. Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта перекачувальних насосів (3 одиниці), дренажного насоса, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

200.КНС 3. Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта вентиляційних установок, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

201.КНС 3. Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв насосної станції, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

202.КНС 3. Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) перекачувальні насоси ст. № № 2, 3, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

203.КНС 3. Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено (демонтовано) дренажний насос (станція працює без дренажу), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

204.КНС 3. Не забезпечено належне виконання вимог п. 12.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: без належного узгодження з експлуатації виведено вентиляційну систему приміщення коптажу (система зруйнована іржою, станція працює без вентиляції), чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

205.КНС 3. Персонал станції не забезпечено надійними захисними засобами та сигналізаторами небезпечних і шкідливих факторів, чим порушено вимоги п. 1.3.1 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

206.КНС 3. Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри, амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення.

207.КНС 3. Не забезпечено належне виконання вимог п. 7.3.2 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри) чачстково демонтовані, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

208.КНС 3. Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки не підтверджено проведення обов'язкової перевірки стану і справності сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації станції, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

209.КНС 3. Для перевірки не надано інформацію про проведення обов'язкової перевірки ефективності вентиляційних систем станції, чим порушено вимоги п. 1.2.8 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

210.КНС 3. Перекачувальний насос ст. № 1. Корпус означеного обладнання не з'єднано із заземлювачем будівлі, чим порушено вимоги п. 1.7.84 г. 1.7 р. 1 Наказ Міністерства палива та енергетики України від 28 серпня 2006 року № 305 Правила будови електроустановок.

211.КНС 3. Перекачувальний насос ст. № 1. Відсутній захисний кожух на швидкохідній з'єднювальній муфті обладнання, чим порушено вимоги п. 1.3.6 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

212.КНС 3. Освітлення приміщень частково зруйновано та здійснюється тимчасовими переносками, чим порушено вимоги п. 1.4.17 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

213.КНС 3. Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання станції, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

214.ВНС. Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта перекачувальних насосів (надано лише 2 із 4 одиниць), дренажного насоса, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

215.ВНС. Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв насосної станції, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

216.ВНС. Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри, амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення.

217.ВНС. Не забезпечено належне виконання вимог п. 7.3.2 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки контрольно-вимірювальних приладів станції (манометри) частково демонтовані, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

218.ВНС. Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.3 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: на момент проведення перевірки не підтверджено проведення обов'язкової перевірки стану і справності сигналізації, блокуючих пристроїв, схем автоматичного регулювання, управління і диспетчеризації станції, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

219.ВНС. Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання станції, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

220.Артезіаньські свердловини №№ 1, 2, 3, 3а. Не забезпечено належне виконання вимог п. 5.1.8 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки надано паспорта свердловин 227гд (1а), 228гд (2а), 229гд (3а), 145р (3), 2/98, 2640р/е, паспорта свердловин 1, 2, 3, 3а відсутні, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

221.Артезіаньські свердловини №№ 1, 2, 3, 3а. Не забезпечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорта насосів, які встановлено на свердловинах, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

222.Артезіаньські свердловини №№ 1, 2, 3, 3а. Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв свердловин, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

223.Артезіаньські свердловини №№ 1, 2, 3, 3а. Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки контрольно-вимірювальних приладів свердловин (манометри, амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення.

224.Артезіаньські свердловини №№ 1, 2, 3, 3а. Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання станції, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

225.Артезіаньські свердловини №№ 1, 2, 3, 3а. В листопаді 2013 року було проведено очищення означенних свердловин. Не забезпечено належне виконання вимог п. 5.3.8 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: відсутні документ підтверджуючі належне введення свердловини в експлуатацію, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

226.Артезіаньські свердловини №№ 1, 2, 3, 3а. Не забезпечено належне виконання вимог п. 5.3.1 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: документально не підтверджено проведення систематичного спостереження за станом джерела водопостачання та постійного контролю за станом і роботою водозабірних споруд і устаткування, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

227.Артезіаньські свердловини №№ 1, 2, 3, 3а. Не забезпечено належне виконання вимог п. 5.1.9 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: документально не підтверджено проведення генеральних перевірок, оглядів технічного стану споруд, спостережень за режимом їх роботи, аналізи води, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць /том 1 а.с.95-102/.

Так, згідно розділу V акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-06/007 зафіксовані наступні порушення:

228.Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.4 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: відсутнє Положення про службу КВПіА, затверджене адміністрацією виробника, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

229.Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: відсутній журнал контролю і обліку роботи засобів автоматизації, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

230.Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.5 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: відсутні переліки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

231.Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.7 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: відсутній графік планово-попереджувальних ремонтів засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

232.Не забезпечено належне виконання вимог п. 14.8 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано реєстраційне посвідчення державної метрологічної служби на право виконання ремонту засобів вимірювання, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

233.Не пред'явлено паспорти заземлюючих пристроїв будівлі служби КВПіА, не забезпечено виконання вимог в частині п. 7.4 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, чим не забезпечено організацію безпечної експлуатації електроустановок відповідно до вимог чинних нормативних документів, чим порушено п. 1.3.1, г. 1.3, р. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

234.Відсутні протоколи інструментальної перевірки стану заземлень електрообладнання служби КВПіА, чим порушено вимоги п. 1.5.25 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

235.Установка комбінована проливна типу КУВ. Не забезбечено належне виконання вимог п. 2.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України, а саме: для перевірки не надано паспорт та керівницво з експлуатації означеного обладнання, визначити порядок та періодичність проведення обслуговування не можливо, чим порушено вимоги п. 1.1.9, 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

236.Установка повірочна проливна типу УВЛ 15/25. Не забезпечено виконання вимог керівництва з експлуатації означеного обладнання, а саме: не забезпечено відстежування напрацювання годин УВЛ 15/25, чим порушено вимоги п. 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

237.Установка повірочна проливна типу УВЛ 15/25. Не забезпечено виконання вимог керівництва з експлуатації означеного обладнання, а саме: відсутня інформація про своєчасне проведення технічного обслуговування УВЛ 15/25 (ТО-1 - 320 годин, ТО-2 - 960 годин), чим порушено вимоги п. 1.1.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць.

238.Слюсарі центральної служби КВПіА, що задіяні в обслуговувані та експлуатації установок КУВ та УВЛ 15/25 не проходили навчання з електробезпеки та не мають відповідної групи електробезпеки, чим порушено вимоги п. 1.6.10 НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць /том 1 а.с.103-107/.

Так, згідно розділу V акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-03/006 зафіксовані наступні порушення:

239.Відсутнє огородження обертової частини (муфти) насосного агрегату КНС№3, що є порушенням п.2.1.5 ГОСТ 12.2.003-91 Обладнання виробниче, загальні вимоги безпеки.

240.Не працює припливна вентиляція грабельного відділення КНС№14, що є порушенням п.3.3.9 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79; п. 3.3. ГОСТ 12.3.006-75 Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки.

241.Пріміщення КНС№16 не обладнане припливно- витяжною вентиляцією, що є порушенням п.3.3.1 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79 , п. 3.3. ГОСТ 12.3.006-75 Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки.

241.Пріміщення КНС№16 не обладнане припливно- витяжною вентиляцією, що є порушенням п.3.3.1 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79 , п. 3.3. ГОСТ 12.3.006-75 Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки.

242.Відсутні відомості про проведення перевірок єффектівності систем вентиляції комплексу насосних станцій каналізації №1., що є порушенням п.3.3.1 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79.

243.На всмоктуванні і нагнітанні насосів КНС №14 (насос №3,№1), КНС 19, КНС№3, КНС№16 (насос№2). не встановлені прилади, що забезпечують вимірювання тиску перекачуваної рідини. На лініях дренажних трубопроводів не встановлені прилади для вимірювання тиску і вентиль що передбачено експлуатаційною документацією заводу- виробника, що є порушенням п.1.1 ГОСТ12.2.003-91 Обладання виробниче, загальні вимоги безпеки, п. 2.3.1 НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем.

244.Працівники: машиніст насосних установок, оператор (машиніст насосних установок , оператор на решітки, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання , слюсар ремонтник) не забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-3.08-09, що є порушенням п.2.7.4 НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем/том 1 а.с.108-113/.

Актом перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-03/004 зафіксовані наступні порушення:

245.Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки електричних контрольно-вимірювальних приладів на пульті управління насосних агрегатів КНС№11 (амперметри, вольтметри), чим порушено вимоги п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Загальни положення. п.1.1.9, п.1.1.10 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79.

246.Не працює припливна вентиляція грабельного відділення КНС№13, що є порушенням п.3.3.9 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79; п. 3.3. ГОСТ 12.3.006-75 Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки.

247.Пріміщення КНС "Зірка" (машинне відділення та відділення решіток) не обладнане припливно- витяжною вентиляцією, що є порушенням п.3.3.1 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79 , п. 3.3. ГОСТ 12.3.006-75 Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки.

248.Відсутні відомості про проведення перевірок єффектівності систем вентиляції комплексу насосних станцій каналізації №4., що є порушенням п.3.3.1 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79.

249.Відсутня система контролю за станом повітря приміщення КНС "Зірка", КНС№12 немає газоаналізаторів, що є порушенням п.3.3.10 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79.

250.Порушено вимоги п.2.6.6 Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України , а саме: відсутні

Технічні паспорти (картки) насосних агрегатов що містят:

1) найменування заводу-виготовлювача і рік виготовлення;

2) заводський та інвентарний (місцевий) номери;

3) рік початку експлуатації;

4) групу та шифр за номенклатурою основних фондів, затвердженою Міністерством статистики України;

5) технічну характеристику, розроблену на основі даних заводу-виготовлювача;

6) акти заводських випробувань;

7) дані експлуатаційних випробувань;

8) акти і дані ревізії та ремонту, а також протоколи післяремонтних випробувань;

9) акти аварій і аналіз їх причин;

10) дані технічної статистики про час роботи агрегату і т.ін.;

11) дані про балансову вартість;

12) річні технічні звіти з експлуатації систем водопостачання та каналізації в цілому і окремих споруд, що є порушенням п.1.1.9, п.1.1.10 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79.

251.На всмоктуванні і нагнітанні насосів комплексу насосних станцій каналізації №4. не встановлені прилади, що забезпечують вимірювання тиску перекачуваної рідини. На лініях дренажних трубопроводів не встановлені прилади для вимірювання тиску і вентиль що передбачено експлуатаційною документацією заводу- виробника, що є порушенням п.1.1 ГОСТ12.2.003-91 Обладання виробниче, загальні вимоги безпеки, п. 2.3.1 НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем.

252.Працівники: машиніст насосних установок, оператор (машиніст насосних установок , оператор на решітки, електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання , слюсар ремонтник) не забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-3.08-09, що є порушенням п.2.7.4 НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем/том 1 а.с.114-119/.

Так, згідно розділу V акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-03/003 зафіксовані наступні порушення:

253.Підприємством не отримано дозвіл, відсутні висновки експертизи на виконання робіт підвишеної небезпеки :

-Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

- Роботи, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів.

-Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи,що є порушенням п.4, п6 (додаток 2, додаток 3) Постанови КМ України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

254.Ресивер стисненого повітря VS150 (250л, 1,1МПа, 1 одиниця). Не призначено відповідальну особу за утримання в справному стані та безпечну дію посудин, чим порушено вимоги ст. 7.1.1 НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

255.Ресивер стисненого повітря VS150 (250л, 1,1МПа, 1 одиниця), Відсутні паспорти зазначених посудин, чим порушено вимоги ст. 4.8.1 НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

256.Ресивер стисненого повітря VS150 (250л, 1,1МПа, 1 одиниця). Не представлені результати проведення технічного огляду посудин, чим порушено вимоги ст. 6.3.1 НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

257.Відсутні відомості про проведення перевірок єффектівності систем вентиляції КНС№5а. У приміщеннях решіток та приємного резервуа¬ра насосних станцій відключена приточна вентиляція, що є порушенням п.3.3.1 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79; п. 3.3. ГОСТ 12.3.006-75 Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки.

258.На заточному верстаті (інв№ не вказан), встановленому в майстерні КНС№5, не працює блокування пуску верстата з захисним екраном. Не розроблена експлуатаційна документація, яка передбачає основу для встановлення вимог безпеки в стандартах, технічних умовах що є порушенням п.1.10 розділу 2 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 327/25104.

259.На заточному верстаті (інв№ не вказан),встановленому в майстерні КНС№5, відсутня експлуатаційна документація, яка передбачає основу для встановлення вимог безпеки в стандартах, технічних умовах, що є порушенням, що є порушенням п.1.1 розділу 2 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, п.1.4 ГОСТ 12.2.003-91 Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки/том 1 а.с. 120-125/.

Актом перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-03/005 зафіксовані наступні порушення:

260.Порушений технічний регламент роботи насосних станцій смт Талаківка, с. Гнутове, а саме: демонтовані всі насосні агрегати (на їхнє місце встановлена запірна арматура), що є порушенням п.2.3.7 НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем.

261.Працівники: машиніст насосних установок водопроводу, слюсар АВР водопроводу, водій, машиніст екскаватора, електрозварювальник ручного зварювання не забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-3.08-09, що є порушенням п.2.7.4 НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем.

262.Не забезпечено своєчасне проведення Держповірки манометрів насосних станцій , що є порушенням п. 2.4, 2.5 ГОСТ 12.0.005 Система стандартів безпеки праці. Метрологічне забезпечення в галузі безпеки праці. Основні положення. п.1.1.9, п.1.1.10 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79.

263.До управління технологічним транспортом допущен працівник (машиніст екскаватору ОСОБА_14), який не має посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою, що є порушенням п. 2.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 00-4.12-05 і п.109 Наказу Держгірпромнагляду України №15 від 26.01.2005г., зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 15.02.2005г. за №232 / 10512 /том 1 а.с.126-130/.

Так, згідно розділу V акту перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.6-03/007 зафіксовані наступні порушення:

264.У службах з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації Жовтневого району, Іллічівського району, Орджонікідзевського району земляни роботи (розробка грунту, роботи у траншеях) виконуються без проектно-технологичної документації (ПОБ, ПВР, тощо), з якою необхідно ознайомлювати виконуючих працівників, яка передбачає:

- визначення безпечної крутизни незакреплених укосів траншей з урахуванням навантаження від машин і грунту;

- визначеної конструкції кріплення стінок і виїмок;

- визначення типів і місць встановлення огорож, перехідних містків, а також сходів для спуску для спуску працівників до місця робіт або їх евакуації;

- вибрання типів машин, що застосовуються до робіт та місця їх встановлення;

-додаткових заходів забезпечення стійкості укосов у зв'язку із сезонними змінами щільності грунтів та контролю,що є порушенням п.10.1.3 Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві НПАОП 45.2-7.02-12 ; п.4.3.12 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79.

265.Технічний стан технологічних транспортних засобів Екскаватор Борекс 2101 державний знак 4413 ТДО, Трактор ЮМЗ 6АКМ40 державний знак ТО 7636А,Трактор ЮМЗ 6 державний знак 5151 ТДК не відповідає вимогам правил, нормативів і стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху, охорони праці, промислової безпеки, а саме: органи керування не забезпечують запуск двигуна з кабіни, несправна система блокування запуску двигуна при включеній передачі,що є порушенням п.10 Порядку проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.01.2010 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2010 року за № 163/17458., п.4.3.12 Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць НПАОП 41.0-1.01-79.

266.До управління технологічним транспортом допущені працівникі (машиністи екскаваторів), які не мають посвідчення на право виконання робіт з підвищенню небезпекою, що є порушенням п. 2.4 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 00-4.12-05 і п.109 Наказу Держгірпромнагляду України №15 від 26.01.2005г., зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 15.02.2005г. за №232 / 10512.

267.У бригадах аварійно-відновлювальних ремонтів служб Жовтневого, Іллічівського та Орджонікідзевського районів у всіх електрозварювальників ручного зварювання в наявності саморобні електродотримачі, що є порушенням п.2.17 розділу 5 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13.

268.Працівники служб: водії, машиністи екскаватора, електрозварювальник ручного зварювання не забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-3.08-09, що є порушенням п.2.7.4 НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій водогосподарських систем.

269.Автомобілі аварійних бригад служб районів ГАЗ 66 держ. знак 02553 ЕВ, ГАЗ 53 державний знак 3891 ВТ, ГАЗель держ№ 3240 СН, ГАЗ 53 держ знак 8773 ДОМ, ГАЗ53 держ знак 9821 АС, ГАЗ52 держ знак 2328 ЕВ, ГАЗ 52 держ знак 1483АН, ГАЗ 52 держ знак 12962 ЕВ випускаються на лінію без вогнегасників, гальмових башмаків, з неукомплектованими аптечками, що є порушенням розділу VII п. 1.12"Правил охорони праці на автомобільному транспорті", НПАОП 0.00-1.62-12 /том 1 а.с.131-135/.

Актом перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.4 - 11/13/2 зафіксовані наступні порушення:

270.Хлораторна станція Не отримано дозвiл на експлуатацiю (застосування) машин, механізмів, устаткування пiдвищеної небезпеки хлораторної станції та на виконання робіт підвищеної небезпеки, чим порушено п. 6, Постанови КМУ від 26.10.2011г. № 1107 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

271.Об'єкт не обладнаний аварiйною системою поглинання хлору для локалізації аварійних ситуацій. Підприємством не виконано раніше виданий припис від 28.11.2013 р. № 013/11-508/1 стосовно приведення об'єкта до відповідності Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору, чим порушено п.22 роздiл 5 , НПАОП 0.00-1.23-10 Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору.

272.Не проведено періодичні випробування систем вентиляції у складi хлору. Попереднi випробування проведено у травнi 2012р., чим порушено П.6.2. НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах.

273.Відсутні підтверджуючі документи щодо проведення періодичної повірки вимірювача стану середовища ІСС-ОЗС-хлор, чим порушено П.3. розділ I, глава IV НПАОП 0.00-1.23-10 Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору.

274. Хіміко-бактеріологічна лабораторія аналіза води та стоків. Не пройшли навчання начальник хіміко-бактеріологічної лабораторії аналіза води та стоків ОСОБА_15 та працівники лабораторії згідно Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях, чим порушено П.2.2. НПАОП 73.1-1.11-12 Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.

275.Лабораторія аналізів СБОС.Не проведено періодичні випробування на ефективність систем вентиляції приміщень лабораторії, чим порушено П.6.2. НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах.

276.Не пройшли навчання начальник лабораторії аналізов СБОС ОСОБА_16 та працівники лабораторії згідно Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях, чим порушено П.2.2. НПАОП 73.1-1.11-12 Правил охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях /том 1 а.с.136-140/.

Актом перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.4 - 11/14 зафіксовані наступні порушення:

277.Не отримано дозвiл на експлуатацiю (застосування) машин, механізмів, устатковання пiдвищеної небезпеки - резервуарів для зберігання нафтопродукту та паливо-роздавальні колонки та на виконання робіт підвищеної небезпеки, чим порушено п. 6, Постанови КМУ від 26.10.2011г. № 1107 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

278.Відсутні перила на даху контейнерів АЗС, чим порушено п. 2.10.15 НПАОП 63.2-1.13-87 «Правил з техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій».

279.Відсутнє перильне огородження стаціонарної дробини (ліворуч),чим порушено п.1.7.4 НПАОП63.2-1.13-87. Правила з техніки безпеки та промислової санiтарiї під час експлуатацiї нaфтoбаз та АЗС ,ГОСТ 23120-78.

280.Відсутні ступені стаціонарної дробини із просічно-витяжної рифленої сталі або зі смугової сталі, поставленої на ребро, чим порушено п. 1.7.14. НПАОП63.2-1.13-87 Правила з техніки безпеки та промислової санiтарiї під час експлуатацiї нaфтoбаз та АЗС ,ГОСТ 23120-78.

281.Паливо-роздавальні колонки морально та фізично зношені. Не проводиться технічне обслуговування паливо-роздавальних колонок, а саме: відсутнє скло на паливо-роздавальних колонках, чим порушено п. 2.10.1. НПАОП 63.2-1.13-87 «Правил з техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій»,п.3.4. «Правил технічної експлуатації стаціонарних, контейнерних і пересувних АЗС».

282.Чергову перевірку знань оператору ОСОБА_17 проведено не легітимною комісією підприємства, чим порушено П.1.3.1. НПАОП 63.2-1.13-87 «Правил з техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій».

283.Не проведено замір опору заземлюючого пристрою бензовоза та паливо роздавальних колонок, чим порушено п.2.10.1 НПАОП 63.2-1.13-87«Правил з техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій»,п.3.31 «Правил безпечної експлуатації стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станцій».

284.Не проводиться профілактичний огляд дихальних клапанів. Журнал огляду відсутній,технічні паспорти не надані,чим порушено п.2.2.3 НПАОП 63.2-1.13-87«Правил з техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій».

285.Вісутні акти зачисток резервуарів для зберігання нафтопродуктів, чим порушено п.2.10.1 НПАОП 63.2-1.13-87«Правил з техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій»,п. 3.13 «Правил безпечної експлуатації стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станцій».

286.Не надані підтверджуючі документи з проходження періодичних випробуваннь для підтвердження відповідності вимогам технічних умов КАЗС, чим порушено п.2.10.1 НПАОП 63.2-1.13-87«Правил з техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій», п. 4.5. «Правил безпечної експлуатації стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станцій» /том 1 а.с.141-145/.

Актом перевірки виробничого об'єкта від 30.11.2015року № 05.3-4-06 зафіксовані наступні порушення:

287.До виконання робіт що потребує професійного відбору допускаються працівники без наявності заключення психофізіологічної експертизи, чим порушено вимоги п.5 «Переліку робіт, що потребують професійного відбору», затверджених наказом№263/121 ,Державним комітетом України з нагляду охорони праці 23.09.19994 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.01.1995 року під №18/554.

288.Роботодавець не отримав дозвіл на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3, а саме: технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В (випробувальні трансформатори АИИ-70 зав.№4214, НОМ-6 зав. № 812,ИПУ-60 зав. № 495) , чим порушено вимоги п.6 ПКМУ №1107« Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» від 26.10.2011 р.

289.Проводяться електричні випробування обладнання випробувальною електроустановкою і електро- технічною лабораторією, яка не має відповідного дозволу, чим порушено вимоги п.7.6.1. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом №4 Держнаглядохоронпраці України 09.01.1998 р, зареєстрованих у Мінюсті України10.02.1198 р. №93/2533.

290.Опосвідчення стану безпеки тих електроустановок споживачів, що вичерпали свій ресурс (силові трансформатори: ТМ 160/6 зав.№,576554, ТМ 160/6 зав.№470714, ТМ 160/10-66У1зав.№1000115, ТМ 160/10-66У1 зав.№1000163, ТМ 250/6-66У1 зав.№837782, ТМ 250/6-66У1 зав.№816456, ТМ 400-6 -70зав.№492017, ТМ 400-6 -70зав зав.№490218, ТМ 250/6-66 зав.№553520, ТМ 250/6-66 зав.№568171, ТМ 250/10-66У1 зав.№828150, ТМ 250/10-66У1 зав.№837752, ТМ 250/10-66У1 зав.№837764, ТМ 250/10-66У1 зав.№1002174, ТСЗ 160/10 зав.№б/н, ТСЗ 160/10 зав.№15730, ТМФ 630/6 зав.№28771, ТМФ 630/6 зав.№25175, ТМФ 400/10 зав.№б/н, ТМ 400/10-74У1 зав.№420563, ТМЗ- 630/10-82У1 зав.№344018, ТМЗ 630/10-82У1 зав.№344911, ТМЗ 630/10 зав.№1798, ТМ 630/10 зав.№1788, ТМЭ 400/10 зав.№16631, ТМЭ 400/10 зав.№16633,UTT 630/10б /н, UTT 630/10б /н,ТМ63/10 б/н,ТМ63/10-66 б/н,ТМ 100/10-6У1 б/н,ТМ 63/10-66У1,ТМ 25010-66У1 зав.№ 818499,ТМВГ 250/10 зав.№1139934,ТМ 250/10-66 зав.№ 63331,FLEKTRO KFAI 03A зав.№77950,ТМ 25/10-66У1 зав№ 670404, ТМ 250/10-66У1 зав№ 633714, ТМ 100/10 зав. № б/н,ТМ-100/10-66 зав. №650585) не провадиться експертно-технічними центрами Держпраці або іншими спеціалізованими організаціями, які мають дозвіл Держпраці на виконання таких робіт, чим порушено вимоги п.8.6. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом №4 Держнаглядохоронпраці України 09.01.1998 р, зареєстрованих у Мінюсті України10.02.1198 р. №93/2533.

291.Після закінчення встановленого технічною документацією строку експлуатації електроустановки (силові трансформатори: ТМ 160/6 зав.№,576554, ТМ 160/6 зав.№470714, ТМ 160/10-66У1зав.№1000115, ТМ 160/10-66У1 зав.№1000163, ТМ 250/6-66У1 зав.№837782, ТМ 250/6-66У1 зав.№816456, ТМ 400-6 -70зав.№492017, ТМ 400-6 -70зав зав.№490218, ТМ 250/6-66 зав.№553520, ТМ 250/6-66 зав.№568171, ТМ 250/10-66У1 зав.№828150, ТМ 250/10-66У1 зав.№837752, ТМ 250/10-66У1 зав.№837764, ТМ 250/10-66У1 зав.№1002174, ТСЗ 160/10 зав.№б/н, ТСЗ 160/10 зав.№15730, ТМФ 630/6 зав.№28771, ТМФ 630/6 зав.№25175, ТМФ 400/10 зав.№б/н, ТМ 400/10-74У1 зав.№420563, ТМЗ- 630/10-82У1 зав.№344018, ТМЗ 630/10-82У1 зав.№344911, ТМЗ 630/10 зав.№1798, ТМ 630/10 зав.№1788, ТМЭ 400/10 зав.№16631, ТМЭ 400/10 зав.№16633,UTT 630/10б /н, UTT 630/10б /н,ТМ63/10 б/н,ТМ63/10-66 б/н,ТМ 100/10-6У1 б/н,ТМ 63/10-66У1,ТМ 25010-66У1 зав.№ 818499,ТМВГ 250/10 зав.№1139934,ТМ 250/10-66 зав.№ 63331,FLEKTRO KFAI 03A зав.№77950,ТМ 25/10-66У1 зав№ 670404, ТМ 250/10-66У1 зав№ 633714, ТМ 100/10 зав. № б/н,ТМ-100/10-66 зав. №650585) не пройшли експертне обстеження (технічнє діагностування), чим порушено вимоги п.5.3 розділу IV «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом № 91Міністерством енергетики та вугільної промисловості 13.02.2013, зареєстрованих у Мінюсті України 02.03.2013 №350/20668, п.22 ПКМУ №687 «Порядок проведення огляду,випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» від 26.05.2004 р.

292.При досягненні граничного строку експлуатації (силові трансформатори: ТМ 160/6 зав.№,576554, ТМ 160/6 зав.№470714, ТМ 160/10-66У1зав.№1000115, ТМ 160/10-66У1 зав.№1000163, ТМ 250/6-66У1 зав.№837782, ТМ 250/6-66У1 зав.№816456, ТМ 400-6 -70зав.№492017, ТМ 400-6 -70зав зав.№490218, ТМ 250/6-66 зав.№553520, ТМ 250/6-66 зав.№568171, ТМ 250/10-66У1 зав.№828150, ТМ 250/10-66У1 зав.№837752, ТМ 250/10-66У1 зав.№837764, ТМ 250/10-66У1 зав.№1002174, ТСЗ 160/10 зав.№б/н, ТСЗ 160/10 зав.№15730, ТМФ 630/6 зав.№28771, ТМФ 630/6 зав.№25175, ТМФ 400/10 зав.№б/н, ТМ 400/10-74У1 зав.№420563, ТМЗ- 630/10-82У1 зав.№344018, ТМЗ 630/10-82У1 зав.№344911, ТМЗ 630/10 зав.№1798, ТМ 630/10 зав.№1788, ТМЭ 400/10 зав.№16631, ТМЭ 400/10 зав.№16633,UTT 630/10б /н, UTT 630/10б /н,ТМ63/10 б/н,ТМ63/10-66 б/н,ТМ 100/10-6У1 б/н,ТМ 63/10-66У1,ТМ 25010-66У1 зав.№ 818499,ТМВГ 250/10 зав.№1139934,ТМ 250/10-66 зав.№ 63331,FLEKTRO KFAI 03A зав.№77950,ТМ 25/10-66У1 зав№ 670404, ТМ 250/10-66У1 зав№ 633714, ТМ 100/10 зав. № б/н,ТМ-100/10-66 зав. №650585)), керівник споживача не призупинив подальшу експлуатацію устаткування до проведення експертного обстеження відповідною експертною організацією, чим порушено вимоги п.5.3 розділу IV «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом № 91Міністерством енергетики та вугільної промисловості 13.02.2013, зареєстрованих у Мінюсті України 02.03.2013 №350/20668.

293.Керівники підприємства (чисельністю понад 1000 працівників), керівники та фахівці служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці цих підприємств не проходять навчання у Головному навчально-методичному центрі Держпраці (НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.15-07), чим порушено вимоги п.5.2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затверджених наказом №15 Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 р, зареєстрованих у Мінюсті України 15.02.2005 р. № 231/10511.

294.Члени комісії у порядку, установленому Типовим положенням не пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці(НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.15-07),, чим порушено вимоги п.3.11. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», затверджених наказом №15 Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 р, зареєстрованих у Мінюсті України 15.02.2005 р. № 231/10511.

295.Переносні драбини після їх виготовлення і капітального ремонту ,а також періодично під час експлуатації не випробуються статичним навантаженням (ділянка КСО), чим порушено вимоги п.7.27 НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями» /том 1 а.с.146-150/.

Повторною перевіркою суб'єкта господарювання «Комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на предмет перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що відбулась 14 січня 2016 року, встановлено, що підприємством усунуто не всі порушення встановлені 30 листопада 2015 року, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей /том 2 а.с.15-52/.

Статтею 4 Закону України «Про охорону праці» визначено, що державна політика в галузі охорони праці базується, у тому числі на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Відповідно до Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженого наказом МНС України від 11.08.2011 № 826 (далі - Положення), загроза життю та здоров'ю працівників - виникнення умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об'єкта, машин і механізмів несе ризик спричинення внаслідок цих умов фізичної шкоди працівникові, в тому числі такої, яка може призвести до смертельних наслідків.

Пунктом 2.26 Положення передбачено, що право заборони виконання робіт, виробництва виникає у разі виявлення під час перевірки:

порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, що створюють загрозу життю працівників;

порушень вимог Кодексу України про надра;

відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

не проведення у встановленому порядку та в терміни технічного огляду, випробування або експертного обстеження машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки;

виникнення нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групового нещасного випадку.

У разі виявлення факту перевищення допустимих норм технологічного навантаження виробничого об'єкта (окремого виробництва, машин і механізмів) або якщо дійсний рівень технологічного навантаження створює загрозу життю працівників, уникнути чого можливо за рахунок його зниження, роботи такого об'єкта (виробництво, експлуатація машин і механізмів) можуть бути обмежені до допустимого безпечного рівня.

Відповідно до пункту 5 статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 877-V ) повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування.

На підставі п. 2 ч. 2 ст. 18 КАСУ окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи про застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням.

На підставі ч. 1 ст.183-2 КАСУ справи, щодо застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням, розглядаються у скороченому проваджені. На підставі статті 256 КАСУ негайно виконуються постанови суду про повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров'ю людей.

На підставі вищезазначеного та у зв'язку з тим, що виявлені порушення створюють загрозу життю, керуючись частиною другою 2 статті 19 Конституції України, частиною п'ятою статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», п. 2.26 Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженого наказом МНС України від 11.08.2011 № 826, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог.

Відповідно до пункту 10 частини 1 статті 256 КАС України негайно виконуються постанови суду про повне або часткове зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо це загрожує життю та/або здоров'ю людей.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

На підставі наведеного суд вбачає наявність підстав для застосування заходів реагування у сфері державного нагляду.

Відповідно до приписів ч.4 ст.94 КАС України судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 2-15, 17-18, 33-35, 41-42, 47-51, 56-59, 69-71, 79, 86, 87, 94, 99, 104-107, 110-111, 121, 122-143, 151-154, 158, 162, 163, 167, 185-186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Головного управління Держпраці у Донецькій області до Донецького окружного адміністративного суду із позовом до Комунального підприємства "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю) - задовольнити.

Застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до Комунального підприємства "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" шляхом повного зупинення ведення робіт: операторами і машиністами насосних станцій, операторами відстійників, машиністами компресорної служби біологічної очистки стоків без забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту; машиністами насосних установок, операторами на решітках, електромонтерами з ремонту та обслуговування електрообладнання, слюсарями - ремонтниками без забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (КНС № 1, №4); керування технологічним транспортом, працівникам яким не проведено щорічне спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці, які не мають посвідчення на право виконання цієї роботи(служби з ремонту та обслуговування мереж водопроводу і каналізації районів м. Маріуполь);робіт саморобними електродотримачами; робіт з використанням страхувального поясу безлямкового інв..№255, інв.№б/н; страхувального поясу безлямкового інв. №294; газорізальних та газозварювальних робіт(служба по ремонту механічного обладнання, машин та механізмів); газонебезпечних робіт та робіт у вибухо-пожежонебезпечних зонах; робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутих просторах (ємностях, боксах, топках, трубопроводах),земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою, робіт, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників, зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів,зварювальних, газополум'яних, наплавних робіт(КНС № 5,5а);зварювальних робіт; робіт без припливної витяжної вентиляції у КНС№16; робіт без припливної вентиляції грабельного відділення у КНС№14; робіт у грабельному відділені без роботи припливної вентиляції КНС№5а; робіт у грабельному відділені КНС "Зірка" і КНС№13 без роботи вентиляції; робіт у приміщеннях лабораторії аналізів СБОС без роботи систем вентиляції за адресою: с. Іллічівське, Першотравневого району, вул. Кузнєцова,73; робітниками без наявності заключення психофізіологічної експертизи; робіт з випробувань обладнання випробувальною електроустановкою і електротехнічною лабораторією; робіт з драбин(ділянка КСО); проведення навчання та перевірки знань комісією, яка не пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці(НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 0.00-1.15-07); експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки резервуарів для зберігання нафтопродукту та паливно-роздавальних колонок та виконання робіт підвищеної небезпеки контейнерної автозаправної станції за адресою м. Маріуполь, вул. Варганова, 7; а також з використанням наступного обладнання: В/п крани реєстр. №№ 97666, М.0002/Кр; В/п крани і машини, що керуються з підлоги зав. №№ 22412, 2963, 467, 1456, 586, 45681, 1213, 278307, 163273, 04537, 1208, 279896, 1336617, 87.80.27, 1006007, 127824, 21392, 1812, 158, 2057, 335710, 554, 560, 6800, 4280, 10232, 252, 8621, 796, 11, 34, 2639, 0103, 1127, 9 (2 од.), 1097007, 4745, 6283, 3162, 19272, 186, 595, 8717054, 095, 14374, 86824, 1322, 1262, 2811, б/н(21 од.);посудини, що працюють під тиском (балони);електричної талі реєстр. № 11/1, реєстр. № 11/2; нагнітальні агрегати типу Н 360-21-1 інв. № 5486, №5469,№5467,нагнітателю 360-21-1 СБО інв. №2831; електричні талі реєстр. № 7/3, № 7/4, № 7/8; електричні талі реєстр. № 6/2, № 6/6 керовані з підлоги; електрична таль реєстр. № 8/3; насосне обладнання Pedrolo Dm30 інв. №9192,№9193,№9195,№9196;Насоси центробіжні двухсторонього ходу: №1 (інв..№8141), №3 (інв..№8142), №2 (інв..№6753А), №4 (інв..№6753); вентиляційна установка, що знаходиться в приміщенні решіток ВСН смт. Володарське ; бульдозеру «Т-170Б» держ.№Т0560ДО; трактору «Т-150К» держ.№Т0581ДО; «Борекс-2102» держ.№№Т0583ДО, Т3258ДЦ, Т4692ДЦ, Т5398ДО, Т6581ДО; трактору «ЮМЗ-6» держ.№№ Т0624ДЦ, Т5151ДК; екскаватору «ЕО-2321в3» держ.№Т1251ДЦ; екскаватору «ЕО-2621в» держ.№№ Т4264ДК, Т4265ДК; екскаватору «ЕО-2621» держ.№№Т4839ДК, Т5101ДК, Т5102ДК, Т5109ДК, Т06458АН; екскаватору «ЕО-2629» держ.№Т5106ДК; екскаватору «ЕО-2626» держ.№Т06457АН; екскаватору «ПК-05-2» держ.№Т1900ДО;екскаватору «Борекс-2202» держ.№Т5127ДО; екскаватору «ЕК-14,20» держ.№Т04940АН; трактору «Т-25ФМ» держ.№ Т3138ДЦ; трактору «МТЗ-82» держ.№Т3402ДО; трактору «ХТЗ-3510-03» держ.№Т4052ДО; трактору «ЛТЗ-55» держ.№№Т4848ДК, Т4850ДК; трактору «МТЗ-82» держ.№Т5159ДК; трактору «МТЗ-80» держ.№ № Т5854ДО, Т5855ДО, Т06317АН; трактору «ДТ-75» держ.№Т5853ДО; зварювальні агрегати «АДД-144» держ.№ № Т5142ДК, Т5143ДК, Т5145ДК, Т5168ДК, Т5169ДК, Т5171ДК, Т5173ДК, Т5175ДК; насоси центробіжні двухсторонього ходу типу Д630/90 (інв..№8705), Д630/90 (інв..№8706); насоси центробіжні двухсторонього ходу типу DAB KDN-150/400 (інв.. №8798), DAB KDN-150/400 (інв..№8797), DAB KDN-80/250 (інв.№8796 т); насоси центробіжні двухсторонього ходу типу ОНФ: зав.№28 (інв..№1200), зав. №б/н (інв..№1201), зав.№946 (інв..№1204); вентиляційна установка приємного відділення решіток насосної станції №6; обладнання КНС18 комплексу № 3; обладнання КНС2 комплексу № 3; обладнання КНС «Східний промвузол» комплексу № 3; обладнання КНС1 комплексу № 3; обладнання КНС1 мереж смт. Мангуш; обладнання КНС2 мереж смт. Мангуш; обладнання КНС3 мереж смт. Мангуш; обладнання ВНС мереж смт Мангуш; насосні агрегати , які не мають технічні паспорті(КНС№ 4); екскаватору Борекс 2101 державний знак 4413 ТДО; трактору ЮМЗ 6 державний знак 5151 ТДК; силові трансформатори: ТМ 160/6 зав.№,576554, ТМ 160/6 зав.№470714, ТМ 160/10-66У1зав.№1000115, ТМ 160/10-66У1 зав.№1000163, ТМ 250/6-66У1 зав.№837782, ТМ 250/6-66У1 зав.№816456, ТМ 400-6 -70зав.№492017, ТМ 400-6 -70зав зав.№490218, ТМ 250/6-66 зав.№553520, ТМ 250/6-66 зав.№568171, ТМ 250/10-66У1 зав.№828150, ТМ 250/10-66У1 зав.№837752, ТМ 250/10-66У1 зав.№837764, ТМ 250/10-66У1 зав.№1002174, ТСЗ 160/10 зав.№б/н, ТСЗ 160/10 зав.№15730, ТМФ 630/6 зав.№28771, ТМФ 630/6 зав.№25175, ТМФ 400/10 зав.№б/н, ТМ 400/10-74У1 зав.№420563, ТМЗ- 630/10-82У1 зав.№344018, ТМЗ 630/10-82У1 зав.№344911, ТМЗ 630/10 зав.№1798, ТМ 630/10 зав.№1788, ТМЭ 400/10 зав.№16631, ТМЭ 400/10 зав.№16633,UTT 630/10б /н, UTT 630/10б /н,ТМ63/10 б/н,ТМ63/10-66 б/н, ТМ 100/10-6У1 б/н, ТМ 63/10-66У1,ТМ 25010-66У1 зав.№ 818499,ТМВГ 250/10 зав.№1139934,ТМ 250/10-66 зав.№ 63331,FLEKTRO KFAI 03A зав.№77950,ТМ 25/10-66У1 зав.№ 670404, ТМ 250/10-66У1 зав№ 633714, ТМ 100/10 зав. № б/н,ТМ-100/10-66 зав. №650585; устаткування підвищеної небезпеки хлораторної станції ( склад хлору) за адресою: с. Іллічівське, Першотравневого району, вул. Кузнєцова,73,у приміщеннях хіміко-бактеріологічної лабораторії аналізу води та стоків без роботи систем вентиляції за адресою: м. Маріуполь, вул. Варганова,7.

Постанову ухвалено у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини 23 лютого 2016 року у присутності представників позивача.

Повний текст постанови виготовлено та підписано 29 лютого 2016 року.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 КАС України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Суддя Троянова О.В.