Справа № 815/6660/15
Суддя: Андрухів В. В.
Дата ухвалення: 2016-03-02 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

Справа № 815/6660/15
УХВАЛА

02 березня 2016 року Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Андрухіва В.В.

при секретарі Рижук В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Одесі адміністративну справу за позовом Головного управління Держпраці в Одеській області до Товариства з обмеженою відповідальністю Єреміївський м'ясокомбінат про застосування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю) шляхом зобовязання повного зупинення робіт,-

В С Т А Н О В И В:

Головне управління Держпраці в Одеській області звернулося до суду з даним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю Єреміївський м'ясокомбінат про застосування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю) шляхом зобовязання відповідача повністю зупинити виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: робіт з налагодження ремонту, технічного обслуговування, реконструкції машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; зварювальних, газополумяних робіт; зберігання балонів (з киснем і пропан - бутаном); робіт по експлуатації: посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа: ресивери вертикальні №03527, №2345, №39971-5; підйомників-загружчиків КВ-ФП2-3, К6-ФП2-3, К6-ФП23, К6-ФП2-Знерж; аміачно- холодильної установки, шляхом відключення її від мережі електроживлення та електропостачання, та пломбування технологічного обладнання у звязку із загрозою життю та здоровю людей.

Ухвалою судді від 23.11.2015 року було відкрито скорочене провадження у справі.

Ухвалою судді від 09.12.2015 року у звязку з надходженням до суду 02.12.2015 року клопотань сторін про зупинення провадження у справі для надання часу для примирення, - суд призначив справу до розгляду в судовому засіданні на 18.12.2015 року на 10.00 год.

Ухвалою суду від 18.12.2015 року за клопотаннями сторін провадження у справі було зупинено до 02 березня 2016 року для надання сторонам часу для примирення.

У судовому засіданні 02 березня 2016 року після поновлення провадження у справі сторони надали суду мирову угоду від 01.03.2016 року, підписану керівниками позивача та відповідача, та клопотання про визнання даної мирової угоди і закриття провадження у справі.

Сторонами укладено мирову угоду 01.03.2016 року по справі № 815/6660/15 між Головним управлінням Держпраці в Одеській області (Позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю Єреміївський м'ясокомбінат (Відповідач) наступного змісту:

1. Позивач і Відповідач на підставі доброї волі бажають досягнути примирення по справі № 815/6660/15, що знаходиться на розгляді в Одеському окружному адміністративному суді за позовом Позивача до Відповідача про застосування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2. На підставі власної доброї волі, Відповідач та Позивач погоджуються на наступні умови примирення:

2.1. Додатково проаналізувавши фактичні обставини виявлених порушень законодавства про охорону праці під час проведення у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Єреміївський мясокомбінат» перевірки та приймаючи до уваги прагнення Відповідача щодо усунення умов, що призвели до їх виявлення, Позивач більше не вимагає застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до Товариства з обмеженою відповідальністю «Єреміївський мясокомбінат» шляхом зобовязання Товариства з обмеженою відповідальністю «Єреміївський мясокомбінат» (код за ) повністю зупинити виконання: робіт підвищеної небезпеки, а саме - робіт з налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; зварювальних, газополумяних робіт; зберігання балонів (з киснем і пропан - бутаном); робіт по експлуатації: посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа: ресивери вертикальні №03527, №2345, №39971-5; підйомників-загружчиків КВ-ФП2-3, К6-ФП2-3, К6-ФП23, К6-ФП2-3нерж; аміачно-холодильної установки, шляхом відключення її від мережі електроживлення та електропостачання, та пломбування технологічного обладнання.

2.2. Відповідач у свою чергу зобовязується добровільно виконати ряд організаційно технічних заходів з метою усунення деяких обставин, які визначені Позивачем як порушення в ОСОБА_1 перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Єреміївський мясокомбінат» від 06 листопада 2015 року № 15/16.5/03-101-28.3 та від 06 листопада 2015 року № 15/16.2/02-08, а саме:

ОСОБА_1 перевірки субєкта господарювання (виробничого обєкта) від 06 листопада 2015 року № 15/16.5/03-101-28.3
№ з/пЗміст порушення, вказаного в адміністративному позовіУмови примирення
1.(п. 1 ОСОБА_1)Не отриманий дозвіл згідно законодавства на роботи підвищеної небезпеки: - Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; - Застосування аміаку; - Налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; - Зварювальні, газополумяні роботи; - Зберігання балонів; та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: - Технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. - Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт. - Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, а саме: (ресивера вертикальні №03527, №2345, №39971-5) -Технологічне устатковання аміаковикористовуючих виробництв.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
2.(п. 2 ОСОБА_1)Встановленим порядком не проведена декларація відносно видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки відповідно до додатку 6 Постанови КМУ від 26.10.2011г. № 1107 а саме: - експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової, промисловості. - ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, та машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації: - машини, механізми, устаткування для харчової, промисловості.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
3. (п. 3 ОСОБА_1)Ідентифікація обєктів підвищеної небезпеки субєктів господарювання не проведена.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
4. (п. 4 ОСОБА_1)Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки не проведена.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
5. (п. 5 ОСОБА_1)План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) не розроблений.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
6. (п. 6 ОСОБА_1)Склад для зберігання балонів відсутній.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
7. (п. 7 ОСОБА_1)Застосовано використання не повірених манометрів 4 од., на редукторах балонів з киснем і пропан - бутаном.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
8. (п. 8 ОСОБА_1)Рукави не проходять 1 раз на 3 місяці гідравлічне випробування на міцність тиском, що становить 1,25 робочого тиску.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
9. (п. 9 ОСОБА_1)Ел. зварювальний пост призначений для виконання постійних ел. зварювальних робіт не обладнаний витяжною вентиляцією.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
10. (п. 10 ОСОБА_1)Не проводиться огляд і чищення зварювальної установки і її пускової апаратури 1 раз на місяць.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
11. (п. 11 ОСОБА_1)Опір ізоляції обмоток зварювальних трансформаторів та перетворювачів струму не проведений.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
12. (п. 12 ОСОБА_1)Електроінструмент, роздільні та понижувальні трансформатори, перетворювачі частоти, захисно-вимикальні пристрої та кабелі-подовжувачі не проходят перевірку згідно з вимогами ДСТУ ІЕС 60745-1:2010.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
13. (п. 13 ОСОБА_1)Відсутні на кожній виробничій дільниці журнал для записів результатів оглядів, відміток про регулювання і ремонт контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
14. (п. 14 ОСОБА_1)У виробничих приміщеннях з можливим виділенням шкідливих парів і газів (коптильне відділення) не встановлені газоаналізатори, які зблоковані із звуковою і світловою сигналізацією, що попереджає про небезпечну концентрацію шкідливих речовин.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
15. (п. 15 ОСОБА_1)Перевірка справності підйомників-загружчиків КВ-ФП2-3, К6-ФП2-3, К6-ФП23, К6-ФП2-3нерж не проводитися що змінно, технічний огляд - не рідше ніж через 15 днів, технічне опосвідчення - щорічно із записом результатів у спеціальний журнал.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
ОСОБА_1 перевірки субєкта господарювання (виробничого обєкта) від 06 листопада 2015 року № 15/16.2/02-08
№ з/пЗміст порушення, вказаного в адміністративному позовіУмови примирення
1.(п. 1 ОСОБА_1)Відсутній дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (роботи в АХУ), що є порушенням п.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», ПКМУ N1107 від 26.10.2011р.;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
2.(п. 2 ОСОБА_1)Відсутній дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки (устаткування АХУ), що є порушенням п.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», ПКМУ N1107 від 26.10.2011р.;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
3. (п. 3 ОСОБА_1)Відсутній проект аміачно-холодильної установки (з внесеними в установленому порядку змінами), що є порушенням п.2.9 НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» (далі «ПББЕ АХУ»);Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
4. (п. 4 ОСОБА_1)Відсутні паспорти на посудини, що працюють під тиском АХУ (промсосуд ПСз - 3 од., промсосуд СПА - 1 од., масловіддільник ОММ 2 од., масловіддільник ОМ 1 од., масловіддільник АДС 1 од., ресивер 5РДВА 6 од., ресивер 2.5Р3 2 од., ресивер 2.5РЛ 2 од., ресивер 2.5РВ 2 од., ресивер 2.5РД 1 од., віддільник рідини ОЖГ 4 од., конденсатор КТГ 6 од. ), що є порушенням п.4.8.1. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
5. (п. 5 ОСОБА_1)Не проведена діагностика технічного стану апаратів (посудин) аміачно-холодильної установки, для визначення їх залишкового ресурсу і можливості їх подальшої експлуатації (промсосуд ПСз - 3 од., промсосуд СПА - 1 од., масловіддільник ОММ 2 од., масловіддільник ОМ 1 од., масловіддільник АДС 1 од., ресивер 5РДВА 6 од., ресивер 2.5Р3 2 од., ресивер 2.5РЛ 2 од., ресивер 2.5РВ 2 од., ресивер 2.5РД 1 од., віддільник рідини ОЖГ 4 од., конденсатор КТГ 6 од.), що є порушенням п.2.6 «ПББЕ АХУ», п.21 НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
6. (п. 6 ОСОБА_1)Не проведено позачергове технічне опосівідчення посудин, що працюють під тиском (промсосуд ПСз - 3 од., промсосуд СПА - 1 од., масловіддільник ОММ 2 од., масловіддільник ОМ 1 од., масловіддільник АДС 1 од., ресивер 5РДВА 6 од., ресивер 2.5Р3 2 од., ресивер 2.5РЛ 2 од., ресивер 2.5РВ 2 од., ресивер 2.5РД 1 од., віддільник рідини ОЖГ 4 од., конденсатор КТГ 6 од.), що є порушенням п.6.1 «ПББЕ АХУ», п.9 НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
7. (п. 7 ОСОБА_1)Кожен трубопровід для транспортування аміаку не забезпечено паспортом встановленого зразку (згідно дод.5 Правил), що є порушенням п.1.6 розд.3 НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
8. (п. 8 ОСОБА_1)Не проведено встановленим порядком періодичну перевірку на міцність під тиском аміачних трубопроводів №№1,2,3,4,5, що є порушенням п.6.6 «ПББЕ АХУ», п.7 НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
9. (п. 9 ОСОБА_1)Не проведено встановленим порядком технічний огляд електрообладнання призначене для експлуатації у вибухонебезпечних зонах (електродвигуни компресорів інв. №№1-10), що є порушенням п.7 НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
10. (п. 10 ОСОБА_1)Не проведено встановленим порядком технічний огляд (технічне діагностування) компресорів АХУ, що є порушенням п.7 НПАОП 0.00- 8.18-4 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», п.5.3 НПАОП 0.00-1-14.70 «Правила будови та безпечної експлуатації поршневих компресорів, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
11. (п. 11 ОСОБА_1)Не проведена повторна ідентифікація обєкту підвищеної небезпеки, що є порушенням п.19 «Порядку ідентифікації та обліку обєктів підвищеної небезпеки», ПКМУ №956 від 11.07.2002р.;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
12. (п. 12 ОСОБА_1)Не переглянуто встановленим порядком План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій, що є порушенням ст. 11 ЗУ «Про обєкти підвищеної небезпеки»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
13. (п. 13 ОСОБА_1)Не розроблено декларацію безпеки обєкта підвищеної небезпеки, що є порушенням п.3 «Порядок декларування безпеки обєктів підвищеної небезпеки», ПКМУ №956 від 11.07.2002р.;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
14. (п. 14 ОСОБА_1)Холодильні камери з температурою 00С та нижче не обладнані системою «Людина в камері», з виводом її в приміщення з цілодобовим перебуванням людей, що є порушенням п.4.9 «ПББЕ АХУ».Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
3. Відповідач гарантує, що він виконає умови примирення у строки, наведені в п.п. 2.2. даної Мирової угоди.

4. Позивачу і Відповідачу відомі наслідки ухвалення судом рішення у звязку з примиренням. Позивач зобовязаний, за умови виконання Відповідачем ОСОБА_2 угоди в повному обсязі, в подальшому не звертатися до суду з позовними вимогами до Відповідача, які є предметом цієї Угоди про примирення.

5. Позивач і Відповідач заявляють і підтверджують, що умови примирення, викладені у даній Мировій угоді, не суперечать закону, а також що ні в процесі укладення цієї Мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права, свободи чи інтереси будь-яких третіх осіб.

6. У разі невиконання Відповідачем умов примирення, визначених даною Мировою угодою, Позивач буде звертатися до суду з клопотанням про поновлення провадження у справі, як це передбачено ч. 4 ст. 113 КАС України.

7. Відповідач зобовязується інформувати Позивача письмово про усунення кожного із зазначених у даній Мировій угоді порушень протягом 7 (семи) робочих днів після закінчення терміну усунення порушення, на імя начальника (заступника) Головного управління Держпраці в Одеській області.

8. Відповідач зобовязується допустити до позапланової перевірки посадових осіб Позивача з метою встановлення усунення Відповідачем порушень, наведених в п.п. 2.2. даної Мирової угоди, у період встановлений Позивачем.

9. Особи, які підписали зазначену Мирову угоду є уповноваженими представниками відповідної сторони, документи, якими передбачено їх повноваження є чинними та таким, що не відкликані на момент підписання цієї Мирової угоди.

10. ОСОБА_2 угода складена у трьох примірниках, які є автентичними за своїм змістом та мають однакову силу.

ОСОБА_1 ч.2 ст.136 КАС України, сторони можуть примиритися протягом всього часу судового розгляду. Частиною 3 вказаної статті передбачено, що судове рішення, зокрема, у звязку з примиренням сторін ухвалюється за правилами, встановленими ст..113 КАС України.

Відповідно до ч.1 ст.113 КАС України сторони можуть повністю або частково врегулювати спір на основі взаємних поступок. Примирення сторін може стосуватися лише прав та обовязків сторін і предмета адміністративного позову.

Частиною 3 ст.113 КАС України встановлено, що у разі примирення сторін суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі, у якій фіксуються умови примирення. Умови примирення не повинні суперечити закону або порушувати чиї-небудь права, свободи або інтереси.

Вивчивши дану мирову угоду, суд дійшов висновку, що умовами примирення врегульовується спір між сторонами на основі взаємних поступок, примирення сторін стосується лише прав та обовязків сторін і предмета адміністративного позову, умови примирення не суперечать закону та не порушують чиїх-небудь прав, свобод або інтересів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.157 КАС України суд закриває провадження у справі, якщо сторони досягли примирення.

Таким чином, суд вважає, що примирення між сторонами підлягає визнанню судом, а провадження у справі у звязку з примиренням сторін підлягає закриттю.

Керуючись ст..ст.113, ч.ч.2, 3 ст.136, п.3 ч.1 ст.157, ст..ст.158-160, 165 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

Визнати примирення між Головним управлінням Держпраці в Одеській області та Товариством з обмеженою відповідальністю Єреміївський м'ясокомбінат на умовах, викладених у мировій угоді, а саме:

- Додатково проаналізувавши фактичні обставини виявлених порушень законодавства про охорону праці під час проведення у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Єреміївський мясокомбінат» перевірки та приймаючи до уваги прагнення Відповідача щодо усунення умов, що призвели до їх виявлення, Позивач більше не вимагає застосування заходів реагування у сфері державного нагляду до Товариства з обмеженою відповідальністю «Єреміївський мясокомбінат» шляхом зобовязання Товариства з обмеженою відповідальністю «Єреміївський мясокомбінат» (код за ) повністю зупинити виконання: робіт підвищеної небезпеки, а саме - робіт з налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; зварювальних, газополумяних робіт; зберігання балонів (з киснем і пропан - бутаном); робіт по експлуатації: посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа: ресивери вертикальні №03527, №2345, №39971-5; підйомників-загружчиків КВ-ФП2-3, К6-ФП2-3, К6-ФП23, К6-ФП2-Знерж; аміачно- холодильної установки, шляхом відключення її від мережі електроживлення та електропостачання, та пломбування технологічного обладнання.

- Відповідач у свою чергу зобовязується добровільно виконати ряд організаційно - технічних заходів з метою усунення деяких обставин, які визначені Позивачем як порушення в ОСОБА_1 перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Єреміївський мясокомбінат» від 06 листопада 2015 року № 15/16.5/03-101-28.3 та від 06 листопада 2015 року № 15/16.2/02-08, а саме:

ОСОБА_1 перевірки субєкта господарювання (виробничого обєкта) від 06 листопада 2015 року № 15/16.5/03-101-28.3
№ з/пЗміст порушення, вказаного в адміністративному позовіУмови примирення
1.(п. 1 ОСОБА_1)Не отриманий дозвіл згідно законодавства на роботи підвищеної небезпеки: - Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В; - Застосування аміаку; - Налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки; - Зварювальні, газополумяні роботи; - Зберігання балонів; та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: - Технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В. - Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт. - Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, а саме: (ресивера вертикальні №03527, №2345, №39971-5) -Технологічне устатковання аміаковикористовуючих виробництв.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
2.(п. 2 ОСОБА_1)Встановленим порядком не проведена декларація відносно видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки відповідно до додатку 6 Постанови КМУ від 26.10.2011г. № 1107 а саме: - експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової, промисловості. - ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, та машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації: - машини, механізми, устаткування для харчової, промисловості.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
3. (п. 3 ОСОБА_1)Ідентифікація обєктів підвищеної небезпеки субєктів господарювання не проведена.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
4. (п. 4 ОСОБА_1)Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки не проведена.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
5. (п. 5 ОСОБА_1)План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) не розроблений.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
6. (п. 6 ОСОБА_1)Склад для зберігання балонів відсутній.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
7. (п. 7 ОСОБА_1)Застосовано використання не повірених манометрів 4 од., на редукторах балонів з киснем і пропан - бутаном.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
8. (п. 8 ОСОБА_1)Рукави не проходять 1 раз на 3 місяці гідравлічне випробування на міцність тиском, що становить 1,25 робочого тиску.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
9. (п. 9 ОСОБА_1)Ел. зварювальний пост призначений для виконання постійних ел. зварювальних робіт не обладнаний витяжною вентиляцією.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
10. (п. 10 ОСОБА_1)Не проводиться огляд і чищення зварювальної установки і її пускової апаратури 1 раз на місяць.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
11. (п. 11 ОСОБА_1)Опір ізоляції обмоток зварювальних трансформаторів та перетворювачів струму не проведений.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
12. (п. 12 ОСОБА_1)Електроінструмент, роздільні та понижувальні трансформатори, перетворювачі частоти, захисно-вимикальні пристрої та кабелі-подовжувачі не проходят перевірку згідно з вимогами ДСТУ ІЕС 60745-1:2010.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
13. (п. 13 ОСОБА_1)Відсутні на кожній виробничій дільниці журнал для записів результатів оглядів, відміток про регулювання і ремонт контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматизації.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
14. (п. 14 ОСОБА_1)У виробничих приміщеннях з можливим виділенням шкідливих парів і газів (коптильне відділення) не встановлені газоаналізатори, які зблоковані із звуковою і світловою сигналізацією, що попереджає про небезпечну концентрацію шкідливих речовин.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
15. (п. 15 ОСОБА_1)Перевірка справності підйомників-загружчиків КВ-ФП2-3, К6-ФП2-3, К6-ФП23, К6-ФП2-3нерж не проводитися що змінно, технічний огляд - не рідше ніж через 15 днів, технічне опосвідчення - щорічно із записом результатів у спеціальний журнал.Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
ОСОБА_1 перевірки субєкта господарювання (виробничого обєкта) від 06 листопада 2015 року № 15/16.2/02-08
№ з/пЗміст порушення, вказаного в адміністративному позовіУмови примирення
1.(п. 1 ОСОБА_1)Відсутній дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (роботи в АХУ), що є порушенням п.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», ПКМУ N1107 від 26.10.2011р.;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
2.(п. 2 ОСОБА_1)Відсутній дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки (устаткування АХУ), що є порушенням п.6 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», ПКМУ N1107 від 26.10.2011р.;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
3. (п. 3 ОСОБА_1)Відсутній проект аміачно-холодильної установки (з внесеними в установленому порядку змінами), що є порушенням п.2.9 НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок» (далі «ПББЕ АХУ»);Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
4. (п. 4 ОСОБА_1)Відсутні паспорти на посудини, що працюють під тиском АХУ (промсосуд ПСз - 3 од., промсосуд СПА - 1 од., масловіддільник ОММ 2 од., масловіддільник ОМ 1 од., масловіддільник АДС 1 од., ресивер 5РДВА 6 од., ресивер 2.5Р3 2 од., ресивер 2.5РЛ 2 од., ресивер 2.5РВ 2 од., ресивер 2.5РД 1 од., віддільник рідини ОЖГ 4 од., конденсатор КТГ 6 од. ), що є порушенням п.4.8.1. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
5. (п. 5 ОСОБА_1)Не проведена діагностика технічного стану апаратів (посудин) аміачно-холодильної установки, для визначення їх залишкового ресурсу і можливості їх подальшої експлуатації (промсосуд ПСз - 3 од., промсосуд СПА - 1 од., масловіддільник ОММ 2 од., масловіддільник ОМ 1 од., масловіддільник АДС 1 од., ресивер 5РДВА 6 од., ресивер 2.5Р3 2 од., ресивер 2.5РЛ 2 од., ресивер 2.5РВ 2 од., ресивер 2.5РД 1 од., віддільник рідини ОЖГ 4 од., конденсатор КТГ 6 од.), що є порушенням п.2.6 «ПББЕ АХУ», п.21 НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
6. (п. 6 ОСОБА_1)Не проведено позачергове технічне опосівідчення посудин, що працюють під тиском (промсосуд ПСз - 3 од., промсосуд СПА - 1 од., масловіддільник ОММ 2 од., масловіддільник ОМ 1 од., масловіддільник АДС 1 од., ресивер 5РДВА 6 од., ресивер 2.5Р3 2 од., ресивер 2.5РЛ 2 од., ресивер 2.5РВ 2 од., ресивер 2.5РД 1 од., віддільник рідини ОЖГ 4 од., конденсатор КТГ 6 од.), що є порушенням п.6.1 «ПББЕ АХУ», п.9 НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
7. (п. 7 ОСОБА_1)Кожен трубопровід для транспортування аміаку не забезпечено паспортом встановленого зразку (згідно дод.5 Правил), що є порушенням п.1.6 розд.3 НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
8. (п. 8 ОСОБА_1)Не проведено встановленим порядком періодичну перевірку на міцність під тиском аміачних трубопроводів №№1,2,3,4,5, що є порушенням п.6.6 «ПББЕ АХУ», п.7 НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
9. (п. 9 ОСОБА_1)Не проведено встановленим порядком технічний огляд електрообладнання призначене для експлуатації у вибухонебезпечних зонах (електродвигуни компресорів інв. №№1-10), що є порушенням п.7 НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
10. (п. 10 ОСОБА_1)Не проведено встановленим порядком технічний огляд (технічне діагностування) компресорів АХУ, що є порушенням п.7 НПАОП 0.00-8.18-04 «Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», п.5.3 НПАОП 0.00-1-14.70 «Правила будови та безпечної експлуатації поршневих компресорів, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
11. (п. 11 ОСОБА_1)Не проведена повторна ідентифікація обєкту підвищеної небезпеки, що є порушенням п.19 «Порядку ідентифікації та обліку обєктів підвищеної небезпеки», ПКМУ №956 від 11.07.2002р.;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
12. (п. 12 ОСОБА_1)Не переглянуто встановленим порядком План локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій, що є порушенням ст. 11 ЗУ «Про обєкти підвищеної небезпеки»;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
13. (п. 13 ОСОБА_1)Не розроблено декларацію безпеки обєкта підвищеної небезпеки, що є порушенням п.3 «Порядок декларування безпеки обєктів підвищеної небезпеки», ПКМУ №956 від 11.07.2002р.;Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
14. (п. 14 ОСОБА_1)Холодильні камери з температурою 00С та нижче не обладнані системою «Людина в камері», з виводом її в приміщення з цілодобовим перебуванням людей, що є порушенням п.4.9 «ПББЕ АХУ».Порушення зобов'язується усунути у строк до 01.05.2016
- Відповідач гарантує, що він виконає умови примирення у строки, наведені в таблиці даної Мирової угоди.

- Відповідач зобовязується інформувати Позивача письмово про усунення кожного із зазначених у даній Мировій угоді порушень протягом 7 (семи) робочих днів після закінчення терміну усунення порушення, на імя начальника (заступника) Головного управління Держпраці в Одеській області.

- Відповідач зобовязується допустити до позапланової перевірки посадових осіб Позивача з метою встановлення усунення Відповідачем порушень, наведених в даній Мировій угоді, у період, встановлений Позивачем.

Провадження в адміністративній справі № 815/6660/15 закрити.

Розяснити позивачу, що повторне звернення до суду з тією самою позовною заявою не допускається.

Розяснити сторонам, що у разі невиконання умов примирення однією із сторін, суд за клопотанням іншої сторони поновлює провадження у справі.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали до Одеського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції з одночасною подачею копії апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції.

Суддя В.В. Андрухів

.