Справа № 814/4206/15
Суддя: Фульга А. П.
Дата ухвалення: 2016-01-14 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Миколаїв

14 січня 2016 року справа № 814/4206/15

Миколаївський окружний адміністративний суд у складі судді Фульги А.П., секретаря судового засідання Кафанової Г.Г., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовомГоловного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області, вул. Володарського, 1, м. Миколаїв, 54003

доТовариства з обмеженою відповідальністю "Заграва", вул. Новозаводська, 9, м. Миколаїв,54028

прозастосування заходу реагування у вигляді повного зупинення роботи об'єкта,
ВСТАНОВИВ:

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області (далі-позивач) звернулось до адміністративного суду з позовом про застосування до суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю "Заграва" (далі-відповідач) заходу реагування у вигляді повного зупинення роботи об'єкта, розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 9.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що при проведенні планової перевірки території ТОВ "Заграва", щодо додержання вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту зафіксовано ряд порушень, які є особливо небезпечними, оскільки створюють загрозу життю та здоров'ю людей.

У судовому засіданні представник позивача підтримав позовні вимоги та просив суд їх задовольнити.

Відповідач проти позову заперечував, зазначивши, що позивач не довів обгрунтованість обрання такого заходу, як повна зупинка підприємства та ступінь загрози саме безпосередньо життю та здоров'ю громадян, з урахуванням виявлених порушень.

Проаналізувавши матеріали справи, діюче законодавство, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов наступного.

У період з 06.11.2015 по 12.11.2015 року працівниками позивача проведена планова перевірка території, будівлі, приміщення, споруди Товариства з обмеженою відповідальністю «Заграва» щодо додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту суб'єктом господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Заграва», розташованого за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 9.

За результатами перевірки складено акт перевірки № 73 від 12.11.2015 року додержання (виконання) вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, контролю за діяльністю аварійно - рятувальних служб.

Під час перевірки встановлено ряд виявлених на об'єкті перевірки порушень, які є особливо небезпечними, оскільки створюють загрозу життю та здоров'ю людей, а саме:

- в адмінбудівлі допускається облицювання (оздоблення) шляхів евакуації матеріалами з невідомими показниками щодо пожежної небезпеки (вагонка) (порушено ст. 20,55 КЦЗ №5403-VI, пункт 9 розділу 2 ППБУ відповідно до якого застосування у будівництві й на виробництві матеріалів та речовин, на які відсутні показники щодо пожежної небезпеки, забороняється);

- дверні полотна, що відокремлюють сходові клітини не обладнані пристроями для самозачинення проти поширення продуктів горіння (в разі пожежі) (порушено статті 20,55 КЦЗ №5403-VI, пункт 2.23 розділу 3 ППБУ відповідно до якого кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», інших будівельних норм за видами будинків та споруд, пункт 5.20 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» відповідно до якого пристроями для самозачинення та ущільнення в притулах повинні бути обладнані двері виходів: до сходових кліток типів Н1, Н2, Н3, Н4, у тому числі двері зовнішньої повітряної зони сходової клітки типу Н1, з коридору до сходової клітки, вестибюля (фойє), а також до приміщення, в якому розташовані сходи типу С2, з приміщень безпосередньо на сходові клітки, у вестибюль (фойє);

- з 2-го та 3-го поверху адміністративної будівлі 2-і евакуаційні виходи зачинені (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 2.23 розділу 3 ППБУ відповідно до якого кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, їхні конструктивні й планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їх облицювання (оздоблення) повинні відповідати вимогам ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів», ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки адміністративного та побутового призначення», інших будівельних норм за видами будинків та споруд, пункт 5.20 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва» відповідно до якого двері евакуаційних виходів з коридорів поверху, сходових кліток, вестибюлів (фойє) не повинні мати запорів, що перешкоджають їх вільному відкриванню зсередини без ключа);

- двері на шляхах евакуації з ходу 1 поверху безпосередньо на зовні відчиняються не у напрямку виходу з будівлі. (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 2.27 розділу 3 ППБУ відповідно до якого двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з будівель (приміщень), за винятком випадків, які обумовлені ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки»);

- допускається влаштування пристрою, який перешкоджає вільній евакуації людей, а саме: влаштовано турнікет та перегородка, що веде безпосередньо до евакуаційного виходу назовні з адміністративної будівлі (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 2.37 розділу 3 ППБУ відповідно до якого не допускається улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей);

- дерев'яні несучі конструкції адмінбудівлі не піддані вогнезахисному обробленню. (порушено ст. 20,55 КЦЗ №5403-VI, пункт 2.5 розділу 3 ППБУ відповідно до якого дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисному обробленню, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, стелажів);

- не визначено категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок, для будівель, приміщень і споруд та зовнішніх установок» (порушено статті 55, 63 КЦЗ №5403-VI, пункт 2.9 розділу 3 ППБУ відповідно до якого для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення повинні бути визначені категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки «Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою», а також клас зони за «Правилами будови електроустановок, для будівель, приміщень і споруд та зовнішніх установок» (далі-НПАОП 40.1-1.32-01), у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні);

- допускається в приміщеннях складів з'єднання, відгалудження та окінцювання жил проводів і кабелів не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 1.6 розділу 4 ППБУ відповідно до якого з'єднання, відгалудження та окінцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів. Місця з'єднання жил, проводів і кабелів, а також з'єднувальні та відгалужувані затискачі повинні мати мінімальний перехідний опір, щоб уникнути їх перегрівання і пошкодження ізоляції стиків. Струм втрат ізоляції стиків повинен бути не більше струму втрат ізоляції цілих жил цих проводів і кабелів);

- допускається експлуатація тимчасових електромереж в приміщеннях складів (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 1.8 розділу 4 ППБУ відповідно до якого улаштування та експлуатація тимчасових електромереж забороняються. Винятком можуть бути тимчасові електромережі, які живлять ілюмінаційні установки, а також електропроводки в місцях проведення будівельних, тимчасових ремонтно-монтажних та аварійних робіт);

- не передбачено встановлення апаратів загального відключення освітлювальної мережі складського приміщення поза межами (зовні) вказаного приміщення (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 1.15 розділу 4 ППБУ відповідно до якого для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень з вибухонебезпечними і пожежонебезпечними зонами будь-якого класу, архівів, книгосховищ та інших подібних приміщень необхідно передбачати встановлення апаратів відключення (вимикачів) поза межами (ззовні) вказаних приміщень на негорючих стінах (перегородках) або на окремих опорах. Спільні апарати відключення (вимикачі) слід розташовувати в ящиках з негорючих матеріалів або в нішах, які мають пристосування для пломбування та замикання на замок);

- електрощити та групові електрощитки, які розташовані в приміщеннях будівель та споруд не захищені автономними системами пожежогасіння ( порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 1.16 розділу 4 ППБУ відповідно до якого електрощити, групові електрощити повинні бути захищені автономними системами пожежогасіння та оснащуватися схемою підключення споживачів з пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки);

- допускається експлуатація електророзеток, вимикачів встановлених га горючій основі без підкладання під них суцільногонегорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра в приміщеннях складів (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 1.17 розділу 4 ППБУ відповідно до якого електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати повинні встановлюватися на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра);

- допускається експлуатація світильників підвішаних безпосередньо на струмопровідні проводи в приміщеннях складів (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 1.18 розділу 4 ППБУ відповідно до якого забороняється підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами));

- не проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання. (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 1.20 розділу 4 ППБУ відповідно до якого замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання мають проводитись 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ);

- не виконано захист будівель, споруд, та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 1.21 розділу 4 ППБУ відповідно до якого захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів, а також їх перевірку необхідно виконувати відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд»);

- в будівлях та спорудах лінії живлення до кожного побутового кондиціонеру не забезпечено автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 2.26 розділу 4 ППБУ відповідно до якого лінії живлення до кожного побутового кондиціонера, групи кондиціонерів необхідно забезпечувати автономним пристроєм електричного захисту загальної лінії, яка живить групу кондиціонерів);

- будинки, приміщення та споруди не обладнані системою автоматичної пожежної сигналізації відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. Системи протипожежного захисту». (порушено статті 20, 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 1.2 розділу 5 ППБУ відповідно до якого будинки, приміщення та споруди повинні обладнуватися системами протипожежного захисту відповідно до ДНБ В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд. Системи протипожежного захисту»);

- не проведено перевірку випробування мережі системи зовнішнього протипожежного водопроводу (пожежного гідранту) на тиск та витрату води з оформленням акту (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 2.1, підпункт 5 розділу 5 ППБУ відповідно до якого зовнішній протипожежний водопровід повинен відповідати таким вимогам: для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу необхідно 1 раз на рік проводити випробування на тиск та витрату води з оформленням акта. Випробування водопроводу повинно проводитися також після кожного ремонту, реконструкції або підключення нових споживачів до мережі водопроводу);

- складські приміщення не забезпечено первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками ВВК або ВП) відповідно до Типових норм належності вогнегасників. (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 3.9 розділу 8 ППБУ відповідно до якого вибирання типу та визначення необхідної кількості вогнегасників повинні здійснюватись відповідно до Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року №151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153);

- вогнегасники ВВК-3,5 та ВП-5 в адмінбудівлі не забезпечені раструбами (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 3.10 розділу 5 ППБУ відповідно до якого розміщення та експлуатація вогнегасників повинні здійснюватись згідно з вимогами Типових норм належності вогнегасників, Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року №152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за №555/9154);

- не проведено технічне обслуговування, організацією, яка має ліцензію на право проведення цих робіт, наявних вогнегасників марки ВП та ВВК (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 3.17 розділу 5 ППБУ відповідно до якого технічне обслуговування вогнегасників повинно здійснюватися відповідно до Правил експлуатації вогнегасників, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року №152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за №555/9154, а також ДСТУ 4297-2004 «Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги», пункт 2.7 Ліцензійних умов відповідно до якого технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники, пожежні кран-комплекти));

- пожежні щити не забезпечено комплектом засобів пожежогасіння: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2 х2м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2шт., сокири - 2 шт. (порушено статтю 55 КЦЗ №5403-VI, пункт 3.11 розділу 5 ППБУ відповідно до якого до комплекту засобів пожежогасіння, які розміщуються на пожежному щиті, входять: вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2х2м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.).

17.12.2015 р. представник відповідача звернувся до суду з клопотанням про зупинення провадження у справі до терміну, встановленого судом для усунення порушень.

Суд ухвалою від 17.12.2015 р. зупинив провадження у справі до 14.01.2016 р. для усунення відповідачем порушень.

13.01.2016 р. позивачем було проведено позапланову перевірку відповідача та під час якої встановлено ряд не усунутих відповідачем порушень, а саме викладених в пунктах №7, 8, 9, 10, 11 акту перевірки №1 від 13.01.2016 року складений за результатами проведення позапланової перевірки щодо додержання відповідачем вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначаються Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Суд, вважає позовні вимоги такими що підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2013р. № 33 "Про утворення територіальних органів Державної служби з надзвичайних ситуацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області (далі - Управління) є територіальним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, рятувальних справах та гасіннях пожеж, профілактики травматизму невиробничого характеру. У відповідності до ст. 64, 65, 66 Кодексу цивільного захисту України, Управління здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки шляхом проведення планових та позапланових перевірок відповідно до чинного законодавства.

Суд зазначає, що Кодексом цивільного захисту України регулюються відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов'язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Згідно ч. 3 ст. 55 Кодексу цивільного захисту України, забезпечення пожежної безпеки суб'єкта господарювання покладається на власників та керівників таких суб'єктів господарювання.

У відповідності до п. 12 ч. 1 ст. 67 Кодексу цивільного захисту України, до повноважень центрального органу виконавчої влади, який здійснює у сфері техногенної та пожежної безпеки, належить: звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, експлуатації будівель, об'єктів, споруд, цехів, дільниць, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зупинення проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску і реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг, якщо ці порушення створюють загрозу життю та/або здоров'ю людей.

Частиною 2 ст. 68 Кодексу цивільного захисту України встановлено, що у разі встановлення порушення вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створює загрозу життю та здоров'ю людей, посадові особи центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки, звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації будівель, споруд, окремих приміщень, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту у порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 70 Кодексу цивільного захисту України, підставою для звернення центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері техногенної та пожежної безпеки, до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, цехів, дільниць, експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, зокрема, є:

- недотримання вимог пожежної безпеки, визначених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами, стандартами, нормами і правилами;

- порушення вимог пожежної безпеки, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час будівництва приміщень, будівель та споруд виробничого призначення.

Отже, з матеріалів справи суд вбачає, що перевіркою встановлено, що на об'єкті ТОВ "Заграва", який знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 9, серед чисельних порушень вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, мають місце такі, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, та у подальшому можуть призвести до тяжких наслідків у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, що, в свою чергу, є підставою для застосування санкцій за порушення вимог законодавства з питань пожежної безпеки.

Враховуючи викладене, та ступінь небезпеки, яку створюють не усунуті порушення, суд доходить висновку про необхідність зупинення роботи об'єкта, який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 9.

Щодо посилань відповідача на часткове усунення виявлених порушень, суд зазначає, що не усунуті порушення створюють загрозу життю та здоров'ю людей, а відтак, позов належить задоволенню.

Згідно п. 5 ст. 4 ЗУ "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування.

Окрім цього, суд звертає увагу відповідача на те, що відповідно до ч. 12 ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України особа має право подати заяву про скасування заходів реагування щодо державного нагляду (контролю), застосованих судом за результатом розгляду справи, передбаченої пунктом 5 частини першої цієї статті, якщо обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами. Така заява подається до адміністративного суду, який прийняв постанову про застосування відповідних заходів реагування щодо державного нагляду (контролю).

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються

Керуючись ст. 2, 7, 17, 94, 158, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Застосувати до суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю "Заграва" () захід реагування у вигляді повного зупинення роботи об'єкта, який розташований за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Новозаводська, 9.

3. Постанова підлягає негайному виконанню.

Апеляційна скарга подається до Одеського апеляційного адміністративного суду через Миколаївський окружний адміністративний суд протягом 10 днів з дня її проголошення/отримання. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Одеського апеляційного адміністративного суду.

Суддя А.П. Фульга