Справа № 825/1714/15-а
Суддя: Клопот С.Л.
Дата ухвалення: 2015-06-16 00:00:00+03
Юрисдикція: administrative

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2015 року м. Чернігів Справа № 825/1714/15-а

Суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Клопот С.Л., розглянувши в приміщенні суду в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області до Дочірнього підприємства "Пластмас" товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Пластмас-Прилуки" про застосування заходів реагування щодо державного нагляду, -

В С Т А Н О В И В:

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області звернулось до суду з адміністративним позовом до дочірнього підприємства "Пластмас" товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Пластмас-Прилуки" про застосування заходів реагування, в якому просить: зупинити експлуатацію адміністративної та складської будівель Дочірнього підприємства "Пластмас" товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Пластмас-Прилуки" за адресою: вул. 1 Козача, 56, м. Прилуки, Чернігівська область; зобовязати дочірнє підприємство "Пластмас" товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Пластмас-Прилуки" (вул. 1 Козача, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, ідентифікаційний код юридичної особи: 32512498) зупинити експлуатацію адміністративної та складської будівель за адресою: вул. 1 Козача, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, з метою проведення будь-якої діяльності, не повязаної з усуненням порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

При прийнятті постанови у порядку скороченого провадження по даній справі, суд керується наступними положеннями законодавства, а саме: Положення про Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, затвердженого наказом ДСНС України від 04.02.2013 № 3, ст. 67, 68, 70 Кодексу цивільного захисту України.

При розгляді справи в скороченому провадженні, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню, оскільки в ході перевірки, проведеної 18.05.2015 були виявлені наступні порушення вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, які створюють загрозу життю та/або здоровю людей:

- оздоблення стін та стелі в фойє центрального входу адміністративної будівлі виконано з горючого матеріалу, чим порушено п. 2.23. розділу III "Правила пожежної безпеки в Україні", п. 5.24. ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва."

- на третьому поверсі адміністративної будівлі сходова клітина не відокремлена від виробничого приміщення протипожежною перешкодою, чим порушено п. 2.3. розділу III "Правила пожежної безпеки в Україні", п. 4.13. ДБН В. 1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва.";

- двері виходу на покрівлю адміністративної будівлі не протипожежні, що сертифіковані по межі вогнестійкості, чим порушено п. 2.3. розділу III "Правила пожежної безпеки в Україні", п. 6.6. ДБН В. 1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва.";

- двері до вентиляційної розташованої в підвальному поверсі адміністративної будівлі не протипожежні, що сертифіковані по межі вогнестійкості, чим порушено п. 2.3. розділу III "Правила пожежної безпеки в Україні", п. 4.13. ДБН В. 1.1-7-2002 "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва.";

- в коридорі на третьому поверсі адміністративної будівлі влаштована деревяна перегородка, яка зменшує шлях евакуації, чим порушено п.п. 2.23., 2.37. розділу III "Правила пожежної безпеки в Україні";

- приміщення адміністративної будівлі не обладнані автоматичною системою пожежної сигналізації, чим порушено п. 1.2. розділу V "Правила пожежної безпеки в Україні", п. 4.1. ОСОБА_1 В.1, Додаток В ДБН В.2.5-56- 2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи п]ротипожежного захисту.";

- приміщення адміністративної будівлі не обладнані системою оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей 2-го типу, чим порушено п. 1.2. розділу V "Правила пожежної безпеки в Україні", п. 18. ОСОБА_1 Г.1, Додаток Г ДБН В.2.5-56-2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту."; ї

- світлові покажчики «Вихід» на поверхах адміністративної будівлі знаходяться в непрацездатному стані, чим порушено п. 2.32. розділу III "Правила пожежної безпеки в Україні";

- складська будівля не обладнана автоматичною системою пожежної сигналізації, чим порушено п. 1.2. розділу V "Правила пожежної безпеки в Україні", п. 14.2, ОСОБА_1І, Додаток В ДБН В.2.5-56-2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту.";

- складська будівля не обладнана системою оповішування про пожежу та управління евакуюванням людей 1-го типу, чим порушено п. 1.2. розділу V "Правила пожежної безпеки в Україні", п. 17, ОСОБА_1 Г.1, Додаток Г ДБН В.2.5-56-2010 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту.";

- дерев'яні конструкції даху складської будівлі не піддані вогнезахисному оброблянню, чим порушено п. 2.5. розділу III "Правила пожежної безпеки в Україні";

- в приміщенні складської будівлі експлуатується тимчасова електромережа, чим порушено п. 1.8. розділу IV "Правила пожежної безпеки в Україні";

- складська будівля не забезпечена первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, згідно "Типових норм належності вогнегасників", чим порушено п. 3.6. розділу V "Правила пожежної безпеки в Україні".

Судові витрати, згідно статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України, з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 17, 69, 70, 71, 106, 107, 121, 158-163, 1832 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Зупинити експлуатацію адміністративної та складської будівель Дочірнього підприємства "Пластмас" товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Пластмас-Прилуки" за адресою: вул. 1 Козача, 56, м. Прилуки, Чернігівська область.

Зобовязати дочірнє підприємство "Пластмас" товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Пластмас-Прилуки" (вул. 1 Козача, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, ідентифікаційний код юридичної особи: 32512498) зупинити експлуатацію адміністративної та складської будівель за адресою: вул. 1 Козача, 56, м. Прилуки, Чернігівська область, з метою проведення будь-якої діяльності, не повязаної з усуненням порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в порядку та строки, передбачені статтями 1832, 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя С.Л. Клопот