Справа № 804/222/14
Суддя: Юрков Едуард Олегович
Дата ухвалення: 2014-03-25 00:00:00+02
Юрисдикція: administrative

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ
25 березня 2014 р. Справа № 804/222/14
Дніпропетровський окружний
адміністративний суд у складі:
головуючого судді -
при секретарі - Сап'яні
за участю: представник
позивача - Січкарук О.О.
представник відповідача -
розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в м.
Дніпропетровську адміністративну
справу за позовом Головного управління
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області до
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
про застосування заходів реагування,-
До Дніпропетровського окружного
адміністративного суду надійшов позов
Головного управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області до
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» з
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
будівлі адміністративно-побутового
корпусу Публічного акціонерного
товариства «Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Ударників, 54, до повного усунення
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації цеху
моляропогрузки Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
об'єктів центрально-матеріального
складу Публічного акціонерного
товариства «Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Ударників, 54, до повного усунення
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
дільниці громадського харчування
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
автотранспортного цеху Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень;
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
ремонтно-будівельного цеху Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
дільниці сортування Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації цеху
підготовки виробництва Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації цеху
металообробки Публічного акціонерного
товариства «Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
збирально-зварювального цеху (ЗЗЦ) №1
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
збирально-зварювального цеху (ЗЗЦ) №2
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Ударників, 54, до повного усунення
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
збирально-зварювального цеху (ЗЗЦ) №8
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Ударників, 54, до повного усунення
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
ремонто-механічного цеху Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
енергетичного цеху Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
кувально-пресувальної дільниці
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
дільниці печатної продукції
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
розмітної дільниці Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.
Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
механічного цеху з дільницею
механізації та автоматизації
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Ударників, 54, до повного усунення
В обґрунтування позову та додаткових
пояснень зазначено, що у зв'язку з
порушенням законодавства у сферах
пожежної і техногенної безпеки,
цивільного захисту, з виникненням
загрози життю та/або здоров'ю людей та з
метою недопущення спричинення шкоди
життю чи здоров'ю людей, позивач вважає
необхідним застосування заходів
реагування у сфері державного нагляду
В судовому засіданні представник
позивача позовні вимоги із викладених
вище підстав підтримав у повному
обсязі та просив позов задовольнити.
Представник відповідача в судовому
засіданні позовні вимоги не визнав у
повному обсязі, в задоволенні
адміністративного позову просив
відмовити, в обґрунтування заперечень
зазначив, що оскільки Головне
управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області не є
центральним органом виконавчої влади,
то воно не має повноважень на звернення
до адміністративного суду. Також,
відповідач зазначив, що оскільки ним
порушення, які вказані у приписі № 929
від 22.10.2012 року виконані частково, то
вказаний позов слід залишити без
Дослідивши матеріали справи, всебічно
і повно з'ясувавши всі фактичні
обставини, на яких ґрунтуються позовні
вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які
мають юридичне значення для розгляду
справи і вирішення спору по суті, суд
приходить до наступних висновків.
Відповідно до підп. 57 п. 4 Положення про
Державну службу України з надзвичайних
ситуацій, затвердженого Указом
Президента України №20/2013 від 16.01.2013
року на ДСНС України покладено
завдання організовувати та проводити
перевірки додержання вимог
законодавства у сферах цивільного
захисту, техногенної та пожежної
безпеки, організації виконання заходів
щодо захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру на підприємствах,
в установах, організаціях, що входять
до складу залізничного,
автомобільного, авіаційного, морського
та річкового транспорту, на базах,
складах, арсеналах зберігання та у
місцях виробництва, утилізації
ракетно-артилерійського озброєння,
компонентів рідкого ракетного палива.
Згідно пп. 63 п. 4 Положення про Головне
управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області
затвердженого наказом ДСНС України № 3
від 04.02.2013 року Головне управління
відповідно до покладених на нього
завдань на відповідній території
здійснює безпосередньо та через
підпорядковані підрозділи нагляд
(контроль) за додержанням і виконанням
вимог законодавства у сферах пожежної
і техногенної безпеки та цивільного
захисту місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами,
установами і організаціями усіх форм
власності, іншими суб'єктами
господарювання, а також громадянами
України, іноземцями та особами без
Статтею 1 Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності»,
державний нагляд (контроль) визначено
діяльність уповноважених законом
центральних органів виконавчої влади,
їх територіальних органів, державних
колегіальних органів, органів
виконавчої влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування (далі - органи
державного нагляду (контролю)) в межах
повноважень, передбачених законом,
щодо виявлення та запобігання
порушенням вимог законодавства
суб'єктами господарювання та
забезпечення інтересів суспільства,
зокрема належної якості продукції,
робіт та послуг, прийнятного рівня
небезпеки для населення, навколишнього
природного середовища.
У відповідності до підп. 12 п. 1 ст. 67
Кодексу цивільного захисту України до
повноважень центрального органу
виконавчої влади, який здійснює
державний нагляд у сфері техногенної
та пожежної безпеки, належить
звернення до адміністративного суду
щодо застосування заходів реагування у
вигляді повного або часткового
зупинення до повного усунення порушень
вимог законодавства у сфері
техногенної та пожежної безпеки роботи
підприємств, окремих виробництв,
виробничих дільниць, експлуатації
будівель, об'єктів, споруд, цехів,
дільниць, а також машин, механізмів,
устаткування, транспортних засобів,
зупинення проведення робіт, у тому
числі будівельно-монтажних, випуску і
реалізації пожежо - небезпечної
продукції, систем та засобів
протипожежного захисту, надання
послуг, якщо ці порушення створюють
загрозу життю та/або здоров'ю людей.
Пункт 1 ст. 68 Кодексу цивільного захисту
України зазначає, що посадові особи
центрального органу виконавчої влади,
який здійснює державний нагляд у сфері
техногенної та пожежної безпеки, у разі
порушення вимог законодавства з питань
техногенної та пожежної безпеки, у тому
числі невиконання їх законних вимог,
зобов'язані застосовувати санкції,
Згідно з п. 2 ст. 68 Кодексу цивільного
захисту України у разі встановлення
порушення вимог законодавства у сфері
техногенної та пожежної безпеки, що
створює загрозу життю та здоров'ю
людей, посадові особи центрального
органу виконавчої влади, який здійснює
державний нагляд у сферах техногенної
та пожежної безпеки, звертаються до
адміністративного суду щодо
застосування заходів реагування у
вигляді повного або часткового
зупинення роботи підприємств, окремих
виробництв, виробничих дільниць,
агрегатів, експлуатації будівель,
споруд, окремих приміщень, випуску та
реалізації пожежо -небезпечної
продукції, систем та засобів
протипожежного захисту у порядку,
встановленому законом.
Як встановлено підпунктами 1,4,6 пункту 1
ст. 70 Кодексу цивільного захисту
України підставою для звернення
центрального органу виконавчої влади,
який здійснює державний нагляд у сфері
техногенної та пожежної безпеки, до
адміністративного суду щодо
застосування заходів реагування у
вигляді повного або часткового
зупинення роботи підприємств, об'єктів,
окремих виробництв, цехів, дільниць,
експлуатації машин, механізмів,
устаткування, транспортних засобів є:
недотримання вимог пожежної безпеки,
визначених цим Кодексом, іншими
нормативно-правовими актами,
стандартами, нормами і правилами;
нездійснення заходів щодо захисту
персоналу від шкідливого впливу
ймовірних надзвичайних ситуацій;
невідповідність кількості засобів
індивідуального захисту органів
дихання від небезпечних хімічних
речовин нормам забезпечення ними
працівників суб'єкта господарювання,
їх непридатність або відсутність.
Повне або часткове зупинення роботи
підприємств, об'єктів, окремих
виробництв, цехів, дільниць,
експлуатації машин, механізмів,
устаткування, транспортних засобів,
виконання робіт, надання послуг
здійснюється виключно за рішенням
адміністративного суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 4 Закону України
«Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності» повне або часткове
зупинення виробництва (виготовлення)
або реалізації продукції, виконання
робіт, надання послуг допускається за
постановою адміністративного суду,
ухваленою за результатами розгляду
позову органу державного нагляду
(контролю) щодо застосування заходів
реагування. Вжиття інших заходів
реагування, передбачених законом,
допускається за вмотивованим
письмовим рішенням керівника органу
державного нагляду (контролю) чи його
заступника, а у випадках, передбачених
законом, - із наступним підтвердженням
обґрунтованості вжиття таких заходів
адміністративним судом.
Відповідно до ч. 7 ст. 7 Закону України
«Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності» на підставі акта,
складеного за результатами здійснення
заходу, в ході якого виявлено порушення
вимог законодавства, орган державного
нагляду (контролю) за наявності підстав
для повного або часткового зупинення
виробництва (виготовлення), реалізації
продукції, виконання робіт, надання
послуг звертається у порядку та строки,
встановлені законом, з відповідним
позовом до адміністративного суду. У
разі необхідності вжиття інших заходів
реагування орган державного нагляду
(контролю) протягом п'яти робочих днів з
дня завершення здійснення заходу
державного нагляду (контролю) складає
припис, розпорядження, інший
розпорядчий документ щодо усунення
порушень, виявлених під час здійснення
заходу, а у випадках, передбачених
законом, також звертається у порядку та
строки, встановлені законом, до
адміністративного суду з позовом щодо
підтвердження обґрунтованості вжиття
до суб'єкта господарювання заходів
реагування, передбачених відповідним
розпорядчим документом.
Відповідно до п. 3 ст. 55 Кодексу
цивільного захисту України
забезпечення пожежної безпеки суб'єкта
господарювання покладається на
власників та керівників таких
суб'єктів господарювання.
Відповідно до підпунктів 1, 2, 4, 21, 22, 23
пункту 1 статті 20 Кодексу цивільного
захисту України на суб'єкта
господарювання покладається обов'язок:
забезпечення виконання заходів у сфері
цивільного захисту на об'єктах суб'єкта
забезпечення відповідно до
законодавства своїх працівників
засобами колективного та
індивідуального захисту;
організація та здійснення під час
виникнення надзвичайних ситуацій
евакуаційних заходів щодо працівників
та майна суб'єкта господарювання;
забезпечення виконання вимог
законодавства у сфері техногенної та
пожежної безпеки, а також виконання
вимог приписів, постанов та
розпоряджень центрального органу
виконавчої влади, який здійснює
державний нагляд у сферах техногенної
та пожежної безпеки;
утримання у справному стані засобів
цивільного та протипожежного захисту,
недопущення їх використання не за
здійснювати заходи щодо впровадження
автоматичних засобів виявлення та
гасіння пожеж і використання для цієї
мети виробничої автоматики.
Судом встановлено, що у період з 05.11.2013
року по 25.11.2013 року відповідно до вимог
Кодексу цивільного захисту України,
статті 5 Закону України «Про основні
засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності» та
наказу начальника Дніпропетровського
міського управління Головного
управління ДСНС України у
Дніпропетровській області від 18.10.2013 №
37 проведено планову перевірку
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Ударників, 54 з метою додержання
(виконання) вимог законодавства у
сферах пожежної та техногенної
безпеки, цивільного захисту.
Суб'єкт господарювання ПАТ
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» з
урахуванням затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29
лютого 2012 року № 306 критеріїв розподілу
суб'єктів господарювання за ступенями
ризику його господарської діяльності
віднесений до високого ступеню ризику.
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
щодо додержання (виконання) вимог
законодавства у сферах пожежної та
техногенної безпеки, цивільного
захисту від 25.11.2013 № 343 (далі за текстом -
Акт) встановлені порушення Кодексу
цивільного захисту України №5403-VI,
Правил пожежної безпеки в Україні,
затверджених наказом МНС України № 126
від 19.10.2004, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за
Державних будівельних норм України
«Інженерне обладнання будинків і
споруд. Системи протипожежного
захисту», затверджено наказом
Мінрегіонбуду України від 22.12.2010 № 537
(далі за текстом - ДБН В.2.5-56-2010),
Державних будівельних норм України
«Захист від пожежі. Пожежна безпека
об'єктів будівництва», затверджених
наказом Держбуду України від 03.12.2002 № 88
(далі за текстом - ДБН В. 1.1-7-2002*), Типові
норми належності вогнегасників,
затверджені наказом МНС України № 151
від 02.04.2004, зареєстровані у
Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за
№554/9153 (далі за текстом- НАПБ Б.03.001-2004),
Виробничі будинки СНиП 2.09.02-85* (далі за
текстом- СНиП 2.09.02-85*), Постанови
Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №
1200 «Про затвердження Порядку
забезпечення населення і працівників
формувань та спеціалізованих служб
цивільного захисту засобами
індивідуального захисту, приладами
радіаційної та хімічної розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю»
(далі за текстом - Порядок
забезпечення), Державних будівельних
норм України «Внутрішній водопровід та
каналізація», затверджених наказом
Держбуду України від 03.12.2002 № 88 (далі за
текстом - ДБН В.2.5-64:2012), Державних
будівельних норм України «Будинки і
споруди. Громадські будинки та споруди.
Основні положення», затверджених
наказом Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України №705
від 17.12.2010 (далі -ДБН В.2.2-9-2009), а саме:
- не випробувано пожежні гідранти із
складанням відповідного акту (НАПБ А
01.001-2004 п. 6.3.1.5);
- для позначення місць знаходження
пожежного гідранту не встановлено
покажчик з літерним індексом ПГ,
цифровими значеннями відстані в метрах
від покажчика до гідранту,
внутрішнього діаметру трубопроводу в
міліметрах, зазначенням виду
водогінної мережі (тупикова чи
кільцева) (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.3.1.11)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено доступ до роботи начальників
цехів та посадових осіб які не пройшли
навчання та перевірку знань з програми
пожежно-технічного мінімума (НАПБ А
01.001-2004 п. 3.19) (пропонується до виконання
- допущено паління в невизначених і
необладнаних для цієї мети місцях(НАПБ
А 01.001-2004 п. 4.1.21) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не забезпечено працюючий персонал
засобами індивідуального захисту (п. 1
Порядок забезпечення, ст. 20 КЦЗУ)
(пропонується до виконання з 2010р.).
2. Адміністративно-побутовий корпус:
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.1.2 ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- не обладнано будівлю системою
оповіщення людей про пожежу типу СО-3
(НАПБ А 01.001-2004 п.6.2.1, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 7.10 п.
7.19, Табл. Е ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- приміщення не доукомплектовані
первинними засобами пожежогасіння
(сертифікованими в Україні
вогнегасниками) згідно норм належності
(НАПБ А.01.001-2004 п 6.4.8; 6.4.9; 3.8, НАПБ Б.03.001-2004
п. 2.1, п.3.2. п. 3.8) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- допущено експлуатацію тимчасових
ділянок електромереж (подовжувані) в
офісних приміщеннях (НАПБ А 01.001-2004 п.п.
5.1.27. 5.1.9) (пропонується до виконання з
- з'єднання жил електропроводів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток в офісних
приміщеннях (НАПБ А 01.001-2004 п. 5.1.7)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- розподільчі коробки не закриті
кришками із негорючого матеріалу . в
офісних приміщеннях (НАПБ А 01.001-2004 п.
5.1.8) (пропонується до виконання з 2010р.);
- електричні вимикачі не винесено за
межі приміщення архіву (НАПБ А 01.001-2004 п.
- електророзетки та вимикачі
встановлено на горючу основу (НАПБ А
01.001-2004 п. 5.1.27);
- двері виходу на покрівлю не виконано
протипожежними II - го типу з межею
вогнетривкості ЕІ - (ЗО) розмірами не
менше 0,75 м х 1.5 м. (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.2.4)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- двері в приміщення архіву не виконано
протипожежними II- го типу з межею
вогнетривкості ЕІ - (30) (НАПБ А 01.001-2004 п.
7.10.7.3) (пропонується до виконання з 2010р.);
- допущено використання матеріалів для
оздоблення стін на шляхах евакуації (в
коридорі 3-го поверху) з невизначеними
показниками горючості (НАПБ А 01.001-2004
п.2.9., п. 4.3.11) (пропонується до виконання
- шляхи евакуації не позначено
світловим показчиком «Вихід» білого
кольору на зеленому фоні зблокувавши
його з джерелом живлення аварійного
освітлення (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.3.9)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- допущено встановлення турнікетів на
шляхах евакуації першого поверху (НАПБ
А 01.001 -2004 п. 4.3.11) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- не встановлено пристрої для
замозачинення дверей з ущільненням в
притулах котрі виходять з коридорів на
сходові марші (НАПБ А 01.001-2004 п.4.3.11)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не проведено технічне обслуговування
пожежних кранів з перевіркою їх на
працездатність шляхом пуску води з
реєстрацією результатів у
відповідному журналі організацією
котра має відповідну ліцензію (НАПБ А
01.001-2004 п.6.3.2.6) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- лінію підключення кожного
кондиціонера не забезпечено пристроєм
електричного захисту незалежно від
захисту на загальній лінії (каб.
бухгалтера) (НАПБ А 01.001-2004 п.5.3.16)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- пожежні крани не розміщені у
вбудованих, або навісних шафах, які
мають отвори для провітрювання і
пристосовані для опломбування та
візуального огляду їх без розкривання
НАПБ А 01.001-2004 п. 6.3.2.4) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- в приміщені серверної не встановлено
протипожежні двері ЕІ ЗО з нормованою
межею вогнестійкості (НАПБ А 01.001-2004 п.
4.2.4, ДБН В. 1.1.7-2002*п.п. 2.12, 2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення сервірної не обладнано
системою автоматичного пожежогасіння
(НАПБ А 01.001-2004 п. 6.1.2, ДБН В.2.5-56:2010 таблиця
В.2, п.13.1) (пропонується до виконання з
3. Цех моляропогрузки:
- приміщення різного призначення не
розділені між собою протипожежними
перегородками або огороджувальними
конструкціями з нормованими межами
вогнестійкості та межами поширення
вогню по них, з заповненням отворів у
протипожежних стінах, перегородках
захисними пристроями (протипожежні
двері, вогнезахисні клапани, водяні
завіси і тощо) (цех моляропогрузки від
збирально-зварювальних цехів (ЗЗЦ) № №
1,2,8 та приміщення складу готової
продукції) (НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4, ДБН В.
1.1.7-2002* п.4.13) (пропонується до виконання
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем (НАПБ 01.001-2004
п.6.4.11) (пропонується до виконання з
- приміщення не доукомплектовані
первинними засобами пожежогасіння
(сертифікованими в Україні
вогнегасниками) згідно норм належності
(НАПБ А.01.001-2004 п 6.4.8; 6.4.9; 3.8, НАПБ Б.03.001-2004
п. 2.1, п.3.2. п. 3.8) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
пожежних кранів з перевіркою їх на
працездатність шляхом пуску води (НАПБ
А.01.001-2004 п.6.3.2.6) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів (НАПБ А.01.001-2004
п.5.1.7) (пропонується до виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (НАПБ
А.01.001-2004 п. 6.4.18) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не забезпечено 2-й евакуаційний вихід
з 2-го поверху побутових приміщень (НАПБ
А.01.001-2004 п. 4.3.1, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 5.13)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено влаштування перепаду висоти
на шляхах евакуації з побутових
приміщень (НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1, ДБН В.
1.1.7-2002* п. 5.29) (пропонується до виконання
- не проведено заміри опору ізоляції
електричних мереж (НАПБ А.01.001.-2004 п.5.1.34)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- фарбувальну дільницю не розміщено
біля зовнішньої стіни з віконними
отворами (НАПБ А.01.001-2004 п.8.2.1)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- пост ручного пофарбування не
забезпечено захисним блокування, що
виключає можливість подавання
стисненого повітря до розпилюючих
пристроїв у разі припинення роботи
вентиляції (НАПБ А.01.001-2004 п.8.2.8)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення цеху де проводяться
фарбувальні роботи не забезпечено
автоматичними сигналізаторами, які
попереджають про виникнення в повітрі
небезпечних концентрацій розчинників
(НАПБ А.01.001-2004 п.8.2.29) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- дільницю пофарбування не забезпечено
автоматичною установкою пожежогасіння
(НАПБ А.01.001.2004 п. 6.1.2, ДБН В.2.5-56:2010 таблиця
В.2 п. 7.28) (пропонується до виконання з
- витратну комору лакофарбних виробів
не обладнано автоматичною установкою
пожежогасіння (НАПБ А.01.001.2004 п. 6.1.2, ДБН
В.2.5-56:2010 таблиця В.2 п. 7.9);
- відділити витратну комору
лакофарбних виробів від інших
приміщень протипожежними стінами та
перекриттям згідно норм (НАПБ А.01.001-2004
п. 2.3, СНІП 2.09.02-85*, п 2.10);
- не забезпечено влаштування у прорізах
протипожежних перешкодах які
відділяють приміщення витратної
комори лакофарбних виробів від інших
приміщень, тамбур-шлюзу з постійним
підпором повітря (НАПБ А.01.001-2004 п. 2.3,
СНІП 2.09.02-85*, п 2.11);
- допущено зберігання порожньої тари
лакофарбових матеріалів в цеху (НАПБ
А.01.001-2004 п. 8.2.5);
- не забезпечено будівлю евакуаційними
виходами згідно будівельних норм (НАПБ
А.01.001-2004 п.4.3.1, ДБН В.1.1-7-2002*, п.п 5.10, 5.13,
СНІП 2.09.02-85*, п 2.25, 2.29).
4. Центрально-матеріальний склад:
- не проведено заміри опору ізоляції
електричних мереж (НАПБ А.01.001.-2004 п.5.1.34)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (в складах) (НАПБ
А.01.001-2004 п.5.1.7) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
пожежних кранів з перевіркою їх на
працездатність шляхом пуску води (НАПБ
А.01.001-2004 п.6.3.2.6) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем (НАПБ 01.001-2004
п.6.4.11) (пропонується до виконання з
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.1.2 ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2012р.).
5. Дільниця громадського харчування:
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.7)
(пропонується до виконання з 2011р.);
- не встановлено протипожежні двері 2-го
типу з межею вогнестійкості ЕІ-30 в
приміщенні комори для зберігання
продуктів харчування (НАПБ А.01.001-2004п.
4.2.4) (пропонується до виконання з 2011р.);
- розподільчі коробки не закриті
кришками із негорючого матеріалу (НАПБ
А.01.001-2004 п. 5.1.8) (пропонується до
виконання з 2011р.);
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А.01.001-2004 п.
6.1.2, ДБН В.2.5-56-2010 таблиця В1, п. 4.1, 4.8.3.1)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- кухонне обладнання (печі) не
забезпечено автоматичною модульною
установкою локального пожежогасіння
НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1, ДБН В.2.5-56-2010 п. 7.1.5)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено встановлення глухих
металевих ґрат на вікнах, що не
розсуваються та не знімаються (НАПБ
А.01.001-2004 п.4.2.14) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не забезпечено шляхи евакуації
системою аварійного (евакуаційного)
освітлення (НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.8)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено захаращення евакуаційних
шляхів та виходів (НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.1.
4.3.11) (пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено влаштування порогів на
шляхах евакуації (НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено експлуатацію
електросвітильників зі знятими
ковпаками (НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.29)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено експлуатацію тимчасових
дільниць електромережі (НАПБ А.01.001-2004 п.
5.1.9) (пропонується до виконання з 2012р.);
- не проведено перевірку й очищення
вентиляційних каналів (НАПБ А.01.001-2004 п.
5.3.2, 6.3.11) (пропонується до виконання з
- не розроблено і не вивішено на видних
місцях плани (схеми) евакуації людей на
випадок пожежі (НАПБ А.01.001-2004 п. 3.5).
6. Автотранспортний цех:
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А.01.001-2004 п.
6.1.2, таблиця В1, п. 4.1, таблиця В.2 п. 11.1 ДБН
В.2.5-56-2010) (пропонується до виконання з
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.7)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- в адміністративно-побутових
приміщеннях електророзетки та
вимикачі встановлено на горючу основу
(НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.27) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- допущено експлуатацію
електросвітильників зі знятими
ковпаками (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.29)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
пожежних кранів та перевірки їх на
працездатність шляхом пуску води (НАПБ
А.01.001-2004 п.6.3.2.6) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (НАПБ
А.01.001-2004 п. 6.4.18) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем (НАПБ 01.001-2004
п.6.4.11) (пропонується до виконання з
- не надано дані випробування на
горючість та димоутворювання
матеріалу оздоблення підвісної стелі
та панелей у адміністративно-побутових
приміщеннях (НАПБ А.01.001-2004 п.3.9, ДБН
В.1.1-7-2002* п.5.24) (пропонується до
виконання з 2012р.).
7. Ремонтно-будівельний цех:
- не виконано вогнезахисну обробку
дерев'яних конструкцій столярної
майстерні (НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не надано дані випробування на
горючість та димоутворювання
матеріалу оздоблення підвісної стелі
та панелей у адміністративно-побутових
приміщеннях (НАПБ А.01.001-2004 п.3.9, ДБН В.
1.1.7-2002* п.5.24) (пропонується до виконання
- грати на вікнах де перебувають люди не
виконано розкривними, розсувними або
зйомники (НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- захаращено евакуаційні шляхи та
виходи (НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.1, 4.3.11)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення комори для зберігання ЛЗР
не відділено від інших приміщень
протипожежними дверима 2-го типу з
нормованою межею вогнестійкості (НАПБ
А.01.001-2004 п. 4.2.4, ДБН В 1.1.7-2002* п. 2.14, 2.12, 4.13)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено експлуатацію
електросвітильників зі знятими
ковпаками (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.29)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- у місцях перетинання
обгороджувальних конструкцій
електричними комунікаціями не
передбачено металеві гільзи з
ущільненням негорючими матеріалами
НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.9) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- в адміністративно-побутових
приміщеннях електророзетки та
вимикачі встановлено на горючу основу
(НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.27) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не забезпечено автономним пристроєм
електричного захисту лінію живлення до
побутового кондиціонера (НАПБ А.01.001-2004
п.5.3.16) (пропонується до виконання з
- допущено експлуатацію тимчасових
дільниць електромережі (НАПБ А.01.001-2004 п.
5.1.9) (пропонується до виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (НАПБ
А.01.001-2004 п. 6.4.18) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- у вибухопожежонебезпечних
приміщеннях з наявності пилу пожежні
крани не укомплектовані пожежними
стволами, що подають воду як суцільним
струменем, так і розпиленим (НАПБ
А.01.001-2004 п. 6.3.2.3);
- зазори (отвори) що утворилися між
протипожежних перешкод у разі
перетинання різними комунікаціями
наглухо не зашпаровані негорючим
матеріалом, який забезпечує межу
димогазонепроникнення, що вимагається
будівельними нормами для цих перешкод
(НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.5);
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.1.2 ДБН В.2.5-56-2010);
- не доукомплектовано приміщення
вогнегасниками, згідно норм належності
(НАПБ А.01.001-2004 п.6.4.8, НАПБ Б.03.001-2004)
(пропонується до виконання з 2012р.).
8. Дільниця сортування:
- пожежний щит не доукомплектовано
пожежним інвентарем згідно норм
належності (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.4.18)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.7)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не надано нормовану межу
вогнетривкості несучим металевим
фермам що розміщені у будівлі цеху Я
(ЗО) (НАПБ А 01.001-2004, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 8.4.29 п.
2.17. табл. № 4) (пропонується до виконання
- допущено експлуатація тимчасових
дільниць електромережі в побутовому
приміщенні (НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.9);
- грати на вікнах побутового прміщення
не виконано розкривними, розсувними
або такими що знімаються (НАПБ А 01.001-2004
- евакуаційний вихід з побутового
приміщення виконати нормованих
розмірів (НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.1, ДБН В.
1.1.7-2002* п. 5.27);
- не проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (НАПБ
А.01.001-2004 п. 6.4.18).
9. Цех підготовки виробництва:
- допущено встановлення глухих
металевих ґрат на вікнах, що не
розкриваються, розсуваються або
знімаються (НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.1.2, ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- будівлю не обладнано внутрішнім
портипожежним водогоном (пожежними
кранами) (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.3.2.1, ДБН
В.2.5-64:2012 п. 8.1, таблиця 4) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (НАПБ
А.01.001-2004 п. 6.4.18) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не забезпечено будівлю цеху
евакуаційними виходами згідно
будівельних норм (заборонити евакуацію
через ворота що призначені для
залізничного рухомого складу, а також
ворота які можуть бути розсувними,
піднімально-опускними) (НАПБ А.01.001-2004
п.4.3.1, ДБН В. 1.1.7-2002* п.п 5.10, 5.13, СНІП 2.09.02-85*,
10. Цех металообробки:
- не забезпечено приміщення первинними
засобами пожежогасіння згідно норм
належності (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.4.8, НАПБ
Б.03.001-2004) (пропонується до виконання з
- з'єднання жил електропроводів не
виконано за допомогою пайки зварки
опресовки або болтового з'єднання (НАПБ
А 01.001-2004 п. 5.1.7) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- не надано нормовану межу
вогнетривкості несучим металевим
фермам що розміщені у будівлі цеху Я (30)
(НАПБ А 01.001-2004 п. 8.4.29, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 2.17.
табл. № 4) (пропонується до виконання з
- будівлю не обладнано внутрішнім
портипожежним водогоном (пожежними
кранами) (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.3.2.1, ДБН
В.2.5-64:2012 п. 8.1, таблиця 4) (пропонується до
виконання з 2011р.);
- допущено встановлення глухих
металевих ґрат на вікнах, що не
розкриваються, розсуваються або
знімаються (НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено експлуатацію
електросвітильників зі знятими
ковпаками (НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.29)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено експлуатацію тимчасових
дільниць електромережі (НАПБ А.01.001-2004 п.
5.1.9) (пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено користування пошкодженими
розетками (НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.29)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем. (НАПБ 01.001-2004
п.6.4.11, додаток № 2 п. 7) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (НАПБ
А.01.001-2004 п. 6.4.18) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- закріплення газопідвідних шлангів на
приєднувальних ніпелях апаратури,
пальників, різаків та редукторів не
виконано надійним за допомогою
спеціальних хомутиків (НАПБ А.01.001-2004 п.
8.1.2.3) (пропонується до виконання з 2012р.);
- проводи, підключені до зварювальних
апаратів, розподільчих щитів та іншого
обладнання, а також до місць
зварювальних робіт, надійно не
заізольовано та не захищено від дії
високої температури, механічних
пошкоджень і хімічних впливів. Для
проведення електрозварювальних робіт,
пов'язаних з частими переміщеннями
зварювальних установок, застосувати
механічно міцні шлангові кабелі. (НАПБ
А.01.001-2004 п. 8.1.3.3) (пропонується до
виконання з 2012р.).
11. Збирально-зварювальний цех (ЗЗЦ) №1:
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.7)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не надано нормовану межу
вогнетривкості несучим металевим
фермам що розміщені у будівлі цеху Я (30)
(НАПБ А 01.001-2004 п. 8.4.29, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 2.17.
табл. № 4) (пропонується до виконання з
- не забезпечено місця проведення
вогневих робіт первинними засобами
пожежогасіння ящиком з піском та
відром з водою (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.4)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- допущено допуск до роботи осіб котрі
задіяні на проведенні вогневих робіт
та не мають посвідчення про
проходження навчання та перевірки
знань з програми пожежнотехнічного
мінімума (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.17)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (НАПБ
А.01.001-2004 п. 6.4.18);
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем (НАПБ 01.001-2004
п.6.4.11, додаток № 2 п. 7).
12. Збирально-зварювальний цех (ЗЗЦ) №2:
- грати на вікнах де перебувають люди не
виконано розкривними, розсувними або
зйомники (НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- двері на шляхах евакуації з побутових
приміщень не виконано відкривання в
напрямку виходу з приміщень (НАПБ А
01.001-2004 п.4.3.4) (пропонується до виконання
- допущено експлуатацію тимчасових
дільниць електромережі в коморі (НАПБ
А.01.001-2004 п. 5.1.9) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- закріплення газопідвідних шлангів на
приєднувальних ніпелях апаратури,
пальників, різаків та редукторів не
виконано надійним за допомогою
спеціальних хомутиків (НАПБ А.01.001-2004п.
8.1.2.3) (пропонується до виконання з 2012р.);
- проводи, підключені до зварювальних
апаратів, розподільчих щитів та іншого
обладнання, а також до місць
зварювальних робіт, не надійно
заізольовано та не захищено від дії
високої температури, механічних
пошкоджень і хімічних впливів. Для
проведення електрозварювальних робіт,
пов'язаних з частими переміщеннями
зварювальних установок, застосувати
механічно міцні шлангові кабелі. (НАПБ
А.01.001-2004 п. 8.1.3.3);
- не проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (НАПБ
А.01.001-2004 п. 6.4.18) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.4.8, НАПБ Б.03.001-2004) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не виконано вогнезахисну обробку
несучих металевих конструкцій (балок)
(НАПБ А 01.001-2004 п. 8.4.29, ДБН В. 1.1.7-2002* п.2.17
- не встановлено протипожежні двері в
приміщенні складу 2-го типу з
нормованою межею вогнестійкості (НАПБ
А 01.001-2004 п. 4.2.4);
- не укомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем (НАПБ 01.001-2004
- не забезпечено будівлю цеху
евакуаційними виходами згідно
будівельних норм (заборонити евакуація
через ворота що призначені для
залізничного рухомого складу, а також
ворота які можуть бути розсувними,
піднімально-опускними) (НАПБ А.01.001-2004
п.4.3.1, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 5.10, 5.13, СНІП 2.09.02-85*,
13. Збирально-зварювальний цех (ЗЗЦ) №8:
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.7)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не надано нормовану межу
вогнетривкості несучим металевим
фермам що розміщені у будівлі цеху Я (30)
(НАПБ А 01.001-2004 п. 8.4.29, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 2.17.
табл. № 4) (пропонується до виконання з
- не забезпечено місця проведення
вогневих робіт первинними засобами
пожежогасіння ящиком з піском та
відром з водою (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.4)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- допущено допуск до роботи осіб котрі
задіяні на проведенні вогневих робіт
та не мають посвідчення про
проходження навчання та перевірки
знань з програми пожежнотехнічного
мінімума (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.17)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.4.8, НАПБ Б.03.001-2004) (пропонується до
виконання з 2012р.).
14. Ремонто-механічний цех:
- не забезпечено місця проведення
вогневих робіт первинними засобами
пожежогасіння ящиком з піском та
відром з водою (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.4)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- допущено допуск до роботи осіб котрі
задіяні на проведенні вогневих робіт
та не мають посвідчення про
проходження навчання та перевірки
знань з програми пожежнотехнічного
мінімума (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.17)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.7)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- адміністративні приміщення в цеху не
обладнано автоматичною пожежною
сигналізацією (НАПБ А 01.001-2004 п.6.1.2, ДБН
В.2.5-56:2010 таблиця В.1 п. 13.1.1) (пропонується
до виконання з 2010р.);
- не відділено адміністративну частину
від приміщення цеху протипожежними
дверима II - го типу з межею
вогнетривкості (ЕІ - 30) (НАПБ А 01.001-2004
п.4.2.4) (пропонується до виконання з 2010р.);
- пожежні крани не доукомплектовано
рукавами та стволами однакового
діаметру (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.3.2.3)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не випробувано пожежні крани пуском
води з реєстрацією результатів у
відповідному журналі організацією
котра має відповідну ліцензію (НАПБ А
01.001-2004 п.6.3.2.6) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- відсутній другий евакуаційний вихід з
будівлі ремонтно-механічного цеху
(НАПБ А 01.001-2004, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 4.3.1 п.5.13)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- грати на вікнах не виконано
розкривними, розсувними або такими що
знімаються (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не надано нормованих меж
вогнетривкості несучим металевим
конструкціям вбудованих приміщень
дільниці (НАПБ А 01.001-2004, ДБН В. 1.1.7-2002* п.
8.4.29 п. 2.17. табл. № 4);
- не проведено технічне обслуговування
первинних засобів пожежогасіння (НАПБ
А 01.001-2004 п. 6.4.18);
- не винесено за межі складу
електрокомутаційну апаратуру (НАПБ
А.01.001-2004 п.5.1.21);
- робоче місце комірника не обгороджено
заскленими перегородками з не горючих
матеріалів заввишки не менше 1.8 м (НАПБ
А.01.001-2004 п. 7.10.1.6).
15. Енергетичний цех:
- посадовою особою, відповідальною за
пожежну безпеку не пройдено навчання з
питань пожежно-технічного мінімуму з
отриманням відповідного посвідчення
(п. 3.19 НАПБ А.01.001-2004);
- з усіма працівниками не проведено
інструктаж з питань пожежної безпеки
(п. 3.18 НАПБ А.01.001-2004);
- приміщення цеху не обладнано
автоматичною пожежною сигналізацією
(НАПБ А 01.001-2004 п.6.1.2, ДБН В.2.5-56:2010 таблиця
- не проведено технічне обслуговування
вогнегасників (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.4.18);
- допущено експлуатація саморобних
подовжувачів (НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.29);
- двері сходової клітини не обладнано
пристроями для самозачинення (НАПБ
А.01.001-2004 п. 4.3.11);
- відсутній другий евакуаційний вихід з
другого поверху будівлі (НАПБ А.01.001-2004
п. 4.3.1, 4.3.11, п.5.13 ДБН В.1.1-7-2002*).
16. Кувально-пресувальна дільниця:
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.7)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (п. 6.4.8 НАПБ А
01.001-2004) (пропонується до виконання з
- грати на вікнах не виконано
розкривними, розсувними або такими що
знімаються (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено експлуатацію тимчасових
дільниць електромережі в кабінеті
майстра (п. 5.1.9 НАПБ А.01.001-2004)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- електропроводку, прокладену відкрито
в кабінеті майстра по горючій основі,
не відділено від горючої поверхні
шаром негорючого матеріалу, який
виступає з кожного боку провода
(кабеля) не менше 0,01 м (п.5.1.15 НАПБ
А.01.001-2004) (пропонується до виконання з
- побутові приміщення не відділені від
приміщень дільниці протипожежними
дверима 2-го типу з нормованою межею
вогнестійкості (п. 9.3.6 ДБН В.2.2-9-2009, п. 2.14,
2.12, ДБН В1.1.7-2002*, п. 4.2.4 НАПБ А.01.001-2004)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (п. 6.1.2 НАПБ А
01.001-2004, ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем пожежні щити
згідно додатка № 3 «Правил...», а саме:
вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт.,
покривало (кошма) з негорючого
теплоізоляційного матеріалу або
повсті розміром 2x2 м -1шт., гаки - 3 шт.,
лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
(п.6.4.11, додаток № 2 п. 7 НАПБ 01.001-2004)
(пропонується до виконання з 2012р.); не
проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (п. 6.4.18
НАПБ А.01.001-2004) (пропонується до
виконання з 2012р.).
17. Дільниця печатної продукції:
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (п. 6.4.8 НАПБ А
01.001-2004) (пропонується до виконання з
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.7)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (п. 6.1.2 НАПБ А
01.001-2004, ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- електросвітильники в приміщеннях не
обладнано плафонами закритого типу із
суцільного захистного скла (п. 5.1.29 НАПБ
А 01.001-2004) (пропонується до виконання з
- допущено експлуатація тимчасових
ділниць електромережі (п. 5.1.9 НАПБ А
01.001-2004) (пропонується до виконання з
- грати на вікнах не виконано
розкривними, розсувними або такими що
знімаються (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.).
18. Розмітна дільниця:
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (п. 6.4.8 НАПБ А
01.001-2004) (пропонується до виконання з
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.7)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (п. 6.1.2 НАПБ А
01.001-2004, ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- допущено використання тимчасових
дільниць електромережі (п. 5.1.9 НАПБ А
01.001-2004) (пропонується до виконання з
- не відділено адміністративну частину
від приміщення цеху протипожежними
дверима II - го типу з межею
вогнетривкості (ЕІ - 30) (п.4.2.4 НАПБ
- не проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (п. 6.4.18
НАПБ А.01.001-2004);
- не надано нормованих меж
вогнетривкості несучим металевим
конструкціям вбудованих приміщень
дільниці (п. 8.4.29 НАПБ А 01.001-2004, п. 2.17.
табл. № 4 ДБН В. 1.1.7-2002*);
- евакуаційний вихід з приміщення не
виконано нормованих розмірів (не менше
0,8x2,0 м) (п.4.3.1 НАПБ А.01.001-2004, п. 5.27 ДБН В.
- відповідальна особа за пожежну
безпеку не пройшла навчання з програми
пожежно-технічного мінімума (п. 3.19 НАПБ
19. Механічний цех з дільницею
механізації та автоматизації:
- допущено експлуатацію тимчасових
дільниць електромережі (НАПБ А 01.001-2004
п.5.1.9) (пропонується до виконання з 2012р.);
- не надано межу вогнетривкості несучим
металевим фермам що розміщені у
будівлі цеху Я (30) (НАПБ А 01.001-2004, ДБН В.
1.1.7-2002* п. 8.4.29 п. 2.17. табл. № 4)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не виконано вогнезахисну обробку
дерев'яних конструкцій даху зі
складанням акту (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.2.6)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не встановлено пожежні крани в
спеціальні шафи. Які мають отвори для
провітрювання, пристрої для
опломбовування та можливості
візуального огляду без відчинення
(НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.4) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- з'єднання жил електродротів не
виконано за допомогою зварки, пайки,
опрессовки або за допомогою
спеціальних затискачів, а виконано за
допомогою скруток (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.7)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (НАПБ А 01.001-2004 п.
5.1.29) (пропонується до виконання з 2012р.);
- не здійснено перезарядку всіх наявних
вогнегасників (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.4.18)
(пропонується до виконання з 2012р.).
Зауваження або заперечення до
проведеного планового заходу та
складеного акта перевірки з боку
суб'єкта господарювання відповідача не
Також, за результатами складеного акта
перевірки позивачем у відношені
відповідача було винесено припис № 685
від 25.11.2013р., який цього ж дня було
отримано представником відповідача.
Відповідно до п. 1 ст. 8 Закону України
«Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності» орган державного нагляду
(контролю) в межах повноважень,
передбачених законом, під час
здійснення державного нагляду
(контролю) має право: надавати
(надсилати) суб'єктам господарювання
обов'язкові для виконання приписи про
усунення порушень і недоліків.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про
основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності» суб'єкт господарювання під
час здійснення державного нагляду
(контролю) зобов'язаний: виконувати
вимоги органу державного нагляду
(контролю) щодо усунення виявлених
порушень вимог законодавства.
Крім того, як було встановлено в
судовому засіданні, керівництву ПАТ
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
неодноразово надавались обов'язкові
для виконання письмові вимоги щодо
усунення порушень вимог законодавства.
Так приписом № 929 від 22.10.2012 про
усунення порушень вимог законодавства
у сферах пожежної, техногенної безпеки,
цивільного захисту врученого 22.10.2012,
терміни усунення порушень встановлено
до 23.11.2012. Керівництвом ПАТ
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
припис не було оскаржено, суб'єкт
господарювання погодився з виявленими
порушеннями та строками їх усунення.
Не зважаючи на обов'язковість
виконання припису, зазначені в ньому
порушення, не усунуті з 2010 року.
Подальша робота підприємства ПАТ
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
із вищезазначеними порушеннями
пожежної безпеки створюють загрозу
життю та/або здоров'ю людей.
В ході розгляду адміністративної
справи №804/222/14, ухвалою
Дніпропетровського окружного
адміністративного суду від 27 лютого 2014
року провадження по справі № 804/222/14 за
зазначеним адміністративним позовом
було зупинено до 12 год. 30 хв. 25 березня
2014 року, у зв'язку з ініціюванням
відповідачем повторної перевірки на
стан відповідності об'єктів Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
вимогам припису Головного управління
Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області. Ухвалою
суду від 25.03.2014 року провадження по
вказаній справі поновлено та
призначено до судового розгляду.
Як було встановлено судом у судовому
засіданні, з 06.03.2014 по 18.03.2014 відповідно
до вимог Кодексу цивільного захисту
України, статті 6 Закону України «Про
основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської
діяльності» здійснено позапланову
перевірку Публічного акціонерного
товариства «Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54.
Актом перевірки Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
щодо додержання (виконання) вимог
законодавства у сферах пожежної і
техногенної безпеки, цивільного
захисту, від 18.03.2014р. № 105 встановлено,
що порушення зазначені в акті
перевірки № 343 від 25.11.2013р. у приписі №
685 від 25.11.2013р. та у адміністративному
позові не усунені відповідачем в
повній мірі, а саме:
Адміністративно-побутовий корпус:
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.1.2 ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- не обладнано будівлю системою
оповіщення людей про пожежу типу СО-3
(НАПБ А 01.001-2004 п.6.2.1, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 7.10 п.
7.19, Табл. Е ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- приміщення не доукомплектовані
первинними засобами пожежогасіння
(сертифікованими в Україні
вогнегасниками) згідно норм належності
(НАПБ А.01.001-2004 п 6.4.8; 6.4.9; 3.8, НАПБ Б.03.001-2004
п. 2.1, п.3.2. п. 3.8) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- допущено експлуатацію тимчасових
ділянок електромереж (подовжувані) в
офісних приміщеннях (НАПБ А 01.001-2004 п.п.
5.1.27. 5.1.9) (пропонується до виконання з
- електричні вимикачі не винесено за
межі приміщення архіву (НАПБ А 01.001-2004 п.
- двері виходу на покрівлю не виконано
протипожежними II - го типу з межею
вогнетривкості ЕІ - (ЗО) розмірами не
менше 0,75 м х 1.5 м. (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.2.4)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- двері в приміщення архіву не виконано
протипожежними II- го типу з межею
вогнетривкості ЕІ - (30) (НАПБ А 01.001-2004 п.
7.10.7.3) (пропонується до виконання з 2010р.);
- допущено використання матеріалів для
оздоблення стін на шляхах евакуації (в
коридорі 3-го поверху) з невизначеними
показниками горючості (НАПБ А 01.001-2004
п.2.9., п. 4.3.11) (пропонується до виконання
- шляхи евакуації не позначено
світловим показчиком «Вихід» білого
кольору на зеленому фоні зблокувавши
його з джерелом живлення аварійного
освітлення (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.3.9)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- допущено встановлення турнікетів на
шляхах евакуації першого поверху (НАПБ
А 01.001 -2004 п. 4.3.11) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- не встановлено пристрої для
замозачинення дверей з ущільненням в
притулах котрі виходять з коридорів на
сходові марші (НАПБ А 01.001-2004 п.4.3.11)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не проведено технічне обслуговування
пожежних кранів з перевіркою їх на
працездатність шляхом пуску води з
реєстрацією результатів у
відповідному журналі організацією
котра має відповідну ліцензію (НАПБ А
01.001-2004 п.6.3.2.6) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- лінію підключення кожного
кондиціонера не забезпечено пристроєм
електричного захисту незалежно від
захисту на загальній лінії (каб.
бухгалтера) (НАПБ А 01.001-2004 п.5.3.16)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- пожежні крани не розміщені у
вбудованих, або навісних шафах, які
мають отвори для провітрювання і
пристосовані для опломбування та
візуального огляду їх без розкривання
НАПБ А 01.001-2004 п. 6.3.2.4) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- в приміщені серверної не встановлено
протипожежні двері ЕІ ЗО з нормованою
межею вогнестійкості (НАПБ А 01.001-2004 п.
4.2.4, ДБН В. 1.1.7-2002*п.п. 2.12, 2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення сервірної не обладнано
системою автоматичного пожежогасіння
(НАПБ А 01.001-2004 п. 6.1.2, ДБН В.2.5-56:2010 таблиця
В.2, п.13.1) (пропонується до виконання з
- приміщення різного призначення не
розділені між собою протипожежними
перегородками або огороджувальними
конструкціями з нормованими межами
вогнестійкості та межами поширення
вогню по них, з заповненням отворів у
протипожежних стінах, перегородках
захисними пристроями (протипожежні
двері, вогнезахисні клапани, водяні
завіси і тощо) (цех моляропогрузки від
збирально-зварювальних цехів (ЗЗЦ) № №
1,2,8 та приміщення складу готової
продукції) (НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.4, ДБН В.
1.1.7-2002* п.4.13) (пропонується до виконання
- приміщення не доукомплектовані
первинними засобами пожежогасіння
(сертифікованими в Україні
вогнегасниками) згідно норм належності
(НАПБ А.01.001-2004 п 6.4.8; 6.4.9; 3.8, НАПБ Б.03.001-2004
п. 2.1, п.3.2. п. 3.8) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
пожежних кранів з перевіркою їх на
працездатність шляхом пуску води (НАПБ
А.01.001-2004 п.6.3.2.6) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не забезпечено 2-й евакуаційний вихід
з 2-го поверху побутових приміщень (НАПБ
А.01.001-2004 п. 4.3.1, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 5.13)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено влаштування перепаду висоти
на шляхах евакуації з побутових
приміщень (НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.1, ДБН В.
1.1.7-2002* п. 5.29) (пропонується до виконання
- не проведено заміри опору ізоляції
електричних мереж (НАПБ А.01.001.-2004 п.5.1.34)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- фарбувальну дільницю не розміщено
біля зовнішньої стіни з віконними
отворами (НАПБ А.01.001-2004 п.8.2.1)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- пост ручного пофарбування не
забезпечено захисним блокування, що
виключає можливість подавання
стисненого повітря до розпилюючих
пристроїв у разі припинення роботи
вентиляції (НАПБ А.01.001-2004 п.8.2.8)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення цеху де проводяться
фарбувальні роботи не забезпечено
автоматичними сигналізаторами, які
попереджають про виникнення в повітрі
небезпечних концентрацій розчинників
(НАПБ А.01.001-2004 п.8.2.29) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- дільницю пофарбування не забезпечено
автоматичною установкою пожежогасіння
(НАПБ А.01.001.2004 п. 6.1.2, ДБН В.2.5-56:2010 таблиця
В.2 п. 7.28) (пропонується до виконання з
- витратну комору лакофарбних виробів
не обладнано автоматичною установкою
пожежогасіння (НАПБ А.01.001.2004 п. 6.1.2, ДБН
В.2.5-56:2010 таблиця В.2 п. 7.9);
- відділити витратну комору
лакофарбних виробів від інших
приміщень протипожежними стінами та
перекриттям згідно норм (НАПБ А.01.001-2004
п. 2.3, СНІП 2.09.02-85*, п 2.10);
- не забезпечено влаштування у прорізах
протипожежних перешкодах які
відділяють приміщення витратної
комори лакофарбних виробів від інших
приміщень, тамбур-шлюзу з постійним
підпором повітря (НАПБ А.01.001-2004 п. 2.3,
СНІП 2.09.02-85*, п 2.11);
- допущено зберігання порожньої тари
лакофарбових матеріалів в цеху (НАПБ
А.01.001-2004 п. 8.2.5);
- не забезпечено будівлю евакуаційними
виходами згідно будівельних норм (НАПБ
А.01.001-2004 п.4.3.1, ДБН В.1.1-7-2002*, п.п 5.10, 5.13,
СНІП 2.09.02-85*, п 2.25, 2.29).
Центрально-матеріальний склад:
- не проведено заміри опору ізоляції
електричних мереж (НАПБ А.01.001.-2004 п.5.1.34)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
пожежних кранів з перевіркою їх на
працездатність шляхом пуску води (НАПБ
А.01.001-2004 п.6.3.2.6) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем (НАПБ 01.001-2004
п.6.4.11) (пропонується до виконання з
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.1.2 ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2012р.).
Дільниця громадського харчування:
- не встановлено протипожежні двері 2-го
типу з межею вогнестійкості ЕІ-30 в
приміщенні комори для зберігання
продуктів харчування (НАПБ А.01.001-2004п.
4.2.4) (пропонується до виконання з 2011р.);
- розподільчі коробки не закриті
кришками із негорючого матеріалу (НАПБ
А.01.001-2004 п. 5.1.8) (пропонується до
виконання з 2011р.);
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А.01.001-2004 п.
6.1.2, ДБН В.2.5-56-2010 таблиця В1, п. 4.1, 4.8.3.1)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- кухонне обладнання (печі) не
забезпечено автоматичною модульною
установкою локального пожежогасіння
НАПБ А.01.001-2004 п. 6.1, ДБН В.2.5-56-2010 п. 7.1.5)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено встановлення глухих
металевих ґрат на вікнах, що не
розсуваються та не знімаються (НАПБ
А.01.001-2004 п.4.2.14) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не забезпечено шляхи евакуації
системою аварійного (евакуаційного)
освітлення (НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.8)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено влаштування порогів на
шляхах евакуації (НАПБ А.01.001-2004 п. 4.3.11)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не проведено перевірку й очищення
вентиляційних каналів (НАПБ А.01.001-2004 п.
5.3.2, 6.3.11) (пропонується до виконання з
- не розроблено і не вивішено на видних
місцях плани (схеми) евакуації людей на
випадок пожежі (НАПБ А.01.001-2004 п. 3.5).
Автотранспортний цех:
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А.01.001-2004 п.
6.1.2, таблиця В1, п. 4.1, таблиця В.2 п. 11.1 ДБН
В.2.5-56-2010) (пропонується до виконання з
- в адміністративно-побутових
приміщеннях електророзетки та
вимикачі встановлено на горючу основу
(НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.27) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не проведено технічне обслуговування
пожежних кранів та перевірки їх на
працездатність шляхом пуску води (НАПБ
А.01.001-2004 п.6.3.2.6) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем (НАПБ 01.001-2004
п.6.4.11) (пропонується до виконання з
- не надано дані випробування на
горючість та димоутворювання
матеріалу оздоблення підвісної стелі
та панелей у адміністративно-побутових
приміщеннях (НАПБ А.01.001-2004 п.3.9, ДБН
В.1.1-7-2002* п.5.24) (пропонується до
виконання з 2012р.).
Ремонтно-будівельний цех:
- не виконано вогнезахисну обробку
дерев'яних конструкцій столярної
майстерні (НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.6)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не надано дані випробування на
горючість та димоутворювання
матеріалу оздоблення підвісної стелі
та панелей у адміністративно-побутових
приміщеннях (НАПБ А.01.001-2004 п.3.9, ДБН В.
1.1.7-2002* п.5.24) (пропонується до виконання
- грати на вікнах де перебувають люди не
виконано розкривними, розсувними або
зйомники (НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення комори для зберігання ЛЗР
не відділено від інших приміщень
протипожежними дверима 2-го типу з
нормованою межею вогнестійкості (НАПБ
А.01.001-2004 п. 4.2.4, ДБН В 1.1.7-2002* п. 2.14, 2.12, 4.13)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено експлуатацію
електросвітильників зі знятими
ковпаками (НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.29)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- у місцях перетинання
обгороджувальних конструкцій
електричними комунікаціями не
передбачено металеві гільзи з
ущільненням негорючими матеріалами
НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.9) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- в адміністративно-побутових
приміщеннях електророзетки та
вимикачі встановлено на горючу основу
(НАПБ А.01.001-2004 п.5.1.27) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- у вибухопожежонебезпечних
приміщеннях з наявності пилу пожежні
крани не укомплектовані пожежними
стволами, що подають воду як суцільним
струменем, так і розпиленим (НАПБ
А.01.001-2004 п. 6.3.2.3);
- зазори (отвори) що утворилися між
протипожежних перешкод у разі
перетинання різними комунікаціями
наглухо не зашпаровані негорючим
матеріалом, який забезпечує межу
димогазонепроникнення, що вимагається
будівельними нормами для цих перешкод
(НАПБ А.01.001-2004 п. 4.2.5);
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.1.2 ДБН В.2.5-56-2010);
- не доукомплектовано приміщення
вогнегасниками, згідно норм належності
(НАПБ А.01.001-2004 п.6.4.8, НАПБ Б.03.001-2004)
(пропонується до виконання з 2012р.).
Дільниця сортування:
- пожежний щит не доукомплектовано
пожежним інвентарем згідно норм
належності (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.4.18)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не надано нормовану межу
вогнетривкості несучим металевим
фермам що розміщені у будівлі цеху Я
(ЗО) (НАПБ А 01.001-2004, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 8.4.29 п.
2.17. табл. № 4) (пропонується до виконання
- грати на вікнах побутового прміщення
не виконано розкривними, розсувними
або такими що знімаються (НАПБ А 01.001-2004
- евакуаційний вихід з побутового
приміщення виконати нормованих
розмірів (НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.1, ДБН В.
1.1.7-2002* п. 5.27);
Цех підготовки виробництва:
- допущено встановлення глухих
металевих ґрат на вікнах, що не
розкриваються, розсуваються або
знімаються (НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.1.2, ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- будівлю не обладнано внутрішнім
портипожежним водогоном (пожежними
кранами) (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.3.2.1, ДБН
В.2.5-64:2012 п. 8.1, таблиця 4) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не забезпечено будівлю цеху
евакуаційними виходами згідно
будівельних норм (заборонити евакуацію
через ворота що призначені для
залізничного рухомого складу, а також
ворота які можуть бути розсувними,
піднімально-опускними) (НАПБ А.01.001-2004
п.4.3.1, ДБН В. 1.1.7-2002* п.п 5.10, 5.13, СНІП 2.09.02-85*,
- не забезпечено приміщення первинними
засобами пожежогасіння згідно норм
належності (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.4.8, НАПБ
Б.03.001-2004) (пропонується до виконання з
- не надано нормовану межу
вогнетривкості несучим металевим
фермам що розміщені у будівлі цеху Я (30)
(НАПБ А 01.001-2004 п. 8.4.29, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 2.17.
табл. № 4) (пропонується до виконання з
- будівлю не обладнано внутрішнім
портипожежним водогоном (пожежними
кранами) (НАПБ А 01.001-2004 п. 6.3.2.1, ДБН
В.2.5-64:2012 п. 8.1, таблиця 4) (пропонується до
виконання з 2011р.);
- допущено встановлення глухих
металевих ґрат на вікнах, що не
розкриваються, розсуваються або
знімаються (НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- допущено експлуатацію
електросвітильників зі знятими
ковпаками (НАПБ А.01.001-2004 п. 5.1.29)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем. (НАПБ 01.001-2004
п.6.4.11, додаток № 2 п. 7) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- закріплення газопідвідних шлангів на
приєднувальних ніпелях апаратури,
пальників, різаків та редукторів не
виконано надійним за допомогою
спеціальних хомутиків (НАПБ А.01.001-2004 п.
8.1.2.3) (пропонується до виконання з 2012р.);
- проводи, підключені до зварювальних
апаратів, розподільчих щитів та іншого
обладнання, а також до місць
зварювальних робіт, надійно не
заізольовано та не захищено від дії
високої температури, механічних
пошкоджень і хімічних впливів. Для
проведення електрозварювальних робіт,
пов'язаних з частими переміщеннями
зварювальних установок, застосувати
механічно міцні шлангові кабелі. (НАПБ
А.01.001-2004 п. 8.1.3.3) (пропонується до
виконання з 2012р.).
Збирально-зварювальний цех (ЗЗЦ) №1:
- не надано нормовану межу
вогнетривкості несучим металевим
фермам що розміщені у будівлі цеху Я (30)
(НАПБ А 01.001-2004 п. 8.4.29, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 2.17.
табл. № 4) (пропонується до виконання з
- не забезпечено місця проведення
вогневих робіт первинними засобами
пожежогасіння ящиком з піском та
відром з водою (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.4)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- допущено допуск до роботи осіб котрі
задіяні на проведенні вогневих робіт
та не мають посвідчення про
проходження навчання та перевірки
знань з програми пожежнотехнічного
мінімума (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.17)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем (НАПБ 01.001-2004
п.6.4.11, додаток № 2 п. 7).
Збирально-зварювальний цех (ЗЗЦ) №2:
- грати на вікнах де перебувають люди не
виконано розкривними, розсувними або
зйомники (НАПБ А.01.001-2004 п.4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- закріплення газопідвідних шлангів на
приєднувальних ніпелях апаратури,
пальників, різаків та редукторів не
виконано надійним за допомогою
спеціальних хомутиків (НАПБ А.01.001-2004п.
8.1.2.3) (пропонується до виконання з 2012р.);
- проводи, підключені до зварювальних
апаратів, розподільчих щитів та іншого
обладнання, а також до місць
зварювальних робіт, не надійно
заізольовано та не захищено від дії
високої температури, механічних
пошкоджень і хімічних впливів. Для
проведення електрозварювальних робіт,
пов'язаних з частими переміщеннями
зварювальних установок, застосувати
механічно міцні шлангові кабелі. (НАПБ
А.01.001-2004 п. 8.1.3.3);
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.4.8, НАПБ Б.03.001-2004) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не виконано вогнезахисну обробку
несучих металевих конструкцій (балок)
(НАПБ А 01.001-2004 п. 8.4.29, ДБН В. 1.1.7-2002* п.2.17
- не встановлено протипожежні двері в
приміщенні складу 2-го типу з
нормованою межею вогнестійкості (НАПБ
А 01.001-2004 п. 4.2.4);
- не укомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем (НАПБ 01.001-2004
- не забезпечено будівлю цеху
евакуаційними виходами згідно
будівельних норм (заборонити евакуація
через ворота що призначені для
залізничного рухомого складу, а також
ворота які можуть бути розсувними,
піднімально-опускними) (НАПБ А.01.001-2004
п.4.3.1, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 5.10, 5.13, СНІП 2.09.02-85*,
Збирально-зварювальний цех (ЗЗЦ) №8:
- не надано нормовану межу
вогнетривкості несучим металевим
фермам що розміщені у будівлі цеху Я (30)
(НАПБ А 01.001-2004 п. 8.4.29, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 2.17.
табл. № 4) (пропонується до виконання з
- не забезпечено місця проведення
вогневих робіт первинними засобами
пожежогасіння ящиком з піском та
відром з водою (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.4)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- допущено допуск до роботи осіб котрі
задіяні на проведенні вогневих робіт
та не мають посвідчення про
проходження навчання та перевірки
знань з програми пожежнотехнічного
мінімума (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.17)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (НАПБ А 01.001-2004 п.
6.4.8, НАПБ Б.03.001-2004) (пропонується до
виконання з 2012р.).
Ремонто-механічний цех:
- не забезпечено місця проведення
вогневих робіт первинними засобами
пожежогасіння ящиком з піском та
відром з водою (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.4)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- допущено допуск до роботи осіб котрі
задіяні на проведенні вогневих робіт
та не мають посвідчення про
проходження навчання та перевірки
знань з програми пожежнотехнічного
мінімума (НАПБ А 01.001-2004 п. 8.1.1.17)
(пропонується до виконання з 2010р.);
- адміністративні приміщення в цеху не
обладнано автоматичною пожежною
сигналізацією (НАПБ А 01.001-2004 п.6.1.2, ДБН
В.2.5-56:2010 таблиця В.1 п. 13.1.1) (пропонується
до виконання з 2010р.);
- не відділено адміністративну частину
від приміщення цеху протипожежними
дверима II - го типу з межею
вогнетривкості (ЕІ - 30) (НАПБ А 01.001-2004
п.4.2.4) (пропонується до виконання з 2010р.);
- не випробувано пожежні крани пуском
води з реєстрацією результатів у
відповідному журналі організацією
котра має відповідну ліцензію (НАПБ А
01.001-2004 п.6.3.2.6) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- відсутній другий евакуаційний вихід з
будівлі ремонтно-механічного цеху
(НАПБ А 01.001-2004, ДБН В. 1.1.7-2002* п. 4.3.1 п.5.13)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- грати на вікнах не виконано
розкривними, розсувними або такими що
знімаються (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не надано нормованих меж
вогнетривкості несучим металевим
конструкціям вбудованих приміщень
дільниці (НАПБ А 01.001-2004, ДБН В. 1.1.7-2002* п.
8.4.29 п. 2.17. табл. № 4);
- не винесено за межі складу
електрокомутаційну апаратуру (НАПБ
А.01.001-2004 п.5.1.21);
- робоче місце комірника не обгороджено
заскленими перегородками з не горючих
матеріалів заввишки не менше 1.8 м (НАПБ
А.01.001-2004 п. 7.10.1.6).
- посадовою особою, відповідальною за
пожежну безпеку не пройдено навчання з
питань пожежно-технічного мінімуму з
отриманням відповідного посвідчення
(п. 3.19 НАПБ А.01.001-2004);
- приміщення цеху не обладнано
автоматичною пожежною сигналізацією
(НАПБ А 01.001-2004 п.6.1.2, ДБН В.2.5-56:2010 таблиця
- двері сходової клітини не обладнано
пристроями для самозачинення (НАПБ
А.01.001-2004 п. 4.3.11);
- відсутній другий евакуаційний вихід з
другого поверху будівлі (НАПБ А.01.001-2004
п. 4.3.1, 4.3.11, п.5.13 ДБН В.1.1-7-2002*).
Кувально-пресувальна дільниця:
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (п. 6.4.8 НАПБ А
01.001-2004) (пропонується до виконання з
- грати на вікнах не виконано
розкривними, розсувними або такими що
знімаються (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.2.14)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- електропроводку, прокладену відкрито
в кабінеті майстра по горючій основі,
не відділено від горючої поверхні
шаром негорючого матеріалу, який
виступає з кожного боку провода
(кабеля) не менше 0,01 м (п.5.1.15 НАПБ
А.01.001-2004) (пропонується до виконання з
- побутові приміщення не відділені від
приміщень дільниці протипожежними
дверима 2-го типу з нормованою межею
вогнестійкості (п. 9.3.6 ДБН В.2.2-9-2009, п. 2.14,
2.12, ДБН В1.1.7-2002*, п. 4.2.4 НАПБ А.01.001-2004)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (п. 6.1.2 НАПБ А
01.001-2004, ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано пожежний щит
протипожежним інвентарем пожежні щити
згідно додатка № 3 «Правил...», а саме:
вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт.,
покривало (кошма) з негорючого
теплоізоляційного матеріалу або
повсті розміром 2x2 м -1шт., гаки - 3 шт.,
лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт.
(п.6.4.11, додаток № 2 п. 7 НАПБ 01.001-2004)
(пропонується до виконання з 2012р.); не
проведено технічне обслуговування
всіх існуючих вогнегасників (п. 6.4.18
НАПБ А.01.001-2004) (пропонується до
виконання з 2012р.).
Дільниця печатної продукції:
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (п. 6.1.2 НАПБ А
01.001-2004, ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2010р.);
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (п. 6.4.8 НАПБ А
01.001-2004) (пропонується до виконання з
- приміщення не обладнано автоматичною
пожежною сигналізацією (п. 6.1.2 НАПБ А
01.001-2004, ДБН В.2.5-56-2010) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не відділено адміністративну частину
від приміщення цеху протипожежними
дверима II - го типу з межею
вогнетривкості (ЕІ - 30) (п.4.2.4 НАПБ
- евакуаційний вихід з приміщення не
виконано нормованих розмірів (не менше
0,8x2,0 м) (п.4.3.1 НАПБ А.01.001-2004, п. 5.27 ДБН В.
- відповідальна особа за пожежну
безпеку не пройшла навчання з програми
пожежно-технічного мінімума (п. 3.19 НАПБ
Механічний цех з дільницею механізації
- допущено експлуатацію тимчасових
дільниць електромережі (НАПБ А 01.001-2004
п.5.1.9) (пропонується до виконання з 2012р.);
- не надано межу вогнетривкості несучим
металевим фермам що розміщені у
будівлі цеху Я (30) (НАПБ А 01.001-2004, ДБН В.
1.1.7-2002* п. 8.4.29 п. 2.17. табл. № 4)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не виконано вогнезахисну обробку
дерев'яних конструкцій даху зі
складанням акту (НАПБ А 01.001-2004 п. 4.2.6)
(пропонується до виконання з 2012р.);
- не встановлено пожежні крани в
спеціальні шафи. Які мають отвори для
провітрювання, пристрої для
опломбовування та можливості
візуального огляду без відчинення
(НАПБ А.01.001-2004 п. 6.3.2.4) (пропонується до
виконання з 2012р.);
- не доукомплектовано приміщення
первинними засобами пожежогасіння
згідно норм належності (НАПБ А 01.001-2004 п.
5.1.29) (пропонується до виконання з 2012р.).
Крім того, необхідно зазначити, що від
керівництва відповідача неодноразово
надходили листи на адресу позивача
щодо надання термінів усунення
порушень та повідомлень про стан їх
Так листом вих. № 199-04 від 03.04.2013 (вхід. №
1141 від 04.04.2013 (копія міститься в
матеріалах справи) надано план
Розглянувши звернення та перевіривши
достовірність змісту листа прийнято
рішення від 09.04.2013 № 7/2/1207 про
призупинення виконання постанов про
застосування запобіжних заходів від
26.10.2012 №№ 120, 121, 124, 125 (копія в матеріалах
справи). Зазначеним рішенням
встановлено термін призупинення
постанов до 01.08.2013 для усунення
порушень вимог пожежної безпеки
(рішення надавалось лише для усунення
порушень, а не на право роботи
(експлуатації).

Відповідач не зважаючи на закінчення
усіх термінів виконання порушень
(відповідно до припису від 22.10.2012р. № 929,
рішення від 09.04.2013 № 7/2/1207 та планам
заходів вхід. № 1141 від 04.04.2013р. вхід. №
5159 від 22.11.2012, припису від 25.11.2013 № 685),
порушення не усунув (відповідно до Акту
перевірки від 25.11.2013 № 343 та Акту
перевірки від 18.03.2014 № 105) та об'єкти
продовжують функціонувати із
порушеннями правил та норм пожежної
безпеки, що створює загрозу життю та
здоров'ю людей.

Частиною 1 ст. 71 Кодексу
адміністративного судочинства України
встановлено, що кожна сторона повинна
довести ті обставини, на яких
ґрунтуються її вимоги та заперечення,
крім випадків, встановлених статтею 72
цього Кодексу.

Оцінивши докази, які є у справі за своїм
внутрішнім переконанням, що
ґрунтується на їх безпосередньому,
всебічному, повному та об'єктивному
дослідженні, та враховуючи всі
наведені обставини, суд дійшов до
висновку, що позовні вимоги є
обґрунтованими та такими, що
підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись
ст.ст. 2, 9, 11, 70-71, 86, 94, 160-163, 167, 186, 254
Кодексу адміністративного судочинства
України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Головного
управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у
Дніпропетровській області до
Товариства з обмеженою
відповідальністю «Домнасервіс» про
застосування заходів реагування -
задовольнити.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
будівлі адміністративно-побутового
корпусу Публічного акціонерного
товариства «Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Ударників, 54, до повного усунення
порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації цеху
моляропогрузки Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
об'єктів центрально-матеріального
складу Публічного акціонерного
товариства «Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Ударників, 54, до повного усунення
порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
дільниці громадського харчування
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
автотранспортного цеху Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень;

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
ремонтно-будівельного цеху Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
дільниці сортування Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації цеху
підготовки виробництва Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації цеху
металообробки Публічного акціонерного
товариства «Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
збирально-зварювального цеху (ЗЗЦ) №1
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
збирально-зварювального цеху (ЗЗЦ) №2
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Ударників, 54, до повного усунення
порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
збирально-зварювального цеху (ЗЗЦ) №8
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Ударників, 54, до повного усунення
порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
ремонто-механічного цеху Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
енергетичного цеху Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
кувально-пресувальної дільниці
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
дільниці печатної продукції
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
розмітної дільниці Публічного
акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м.
Дніпропетровськ, вул. Ударників, 54, до
повного усунення порушень.

Застосувати заходи реагування у
вигляді часткового зупинення роботи
підприємства, а саме експлуатації
механічного цеху з дільницею
механізації та автоматизації
Публічного акціонерного товариства
«Дніпропетровський завод
металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна»
за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.
Ударників, 54, до повного усунення
порушень.

Копію постанови направити сторонам по
справі.

Постанова суду може бути оскаржена до
Дніпропетровського апеляційного
адміністративного суду через
Дніпропетровський окружний
адміністративний суд в порядку та в
строки, встановленні статтею 186 Кодексу
адміністративного судочинства
України.

Повний текст постанови викладений
30.03.2014р.

Суддя Е.О. Юрков