ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" вересня 2025 р. м. Київ Справа № 911/1493/25

Суддя Господарського суду Київської області Подоляк Ю.В., за участю секретаря судового засідання Войтенка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» в особі Київської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України»
до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова лінія 1»
про стягнення 1839601,01 грн.
за участю представників:

позивача:Сєрих В.В. адвокат, довіреність від 26.12.2024 № 604/Дов-24
відповідача:Ткач О.О. довіреність від 30.07.2024
суть спору:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» в особі Київської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (далі позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова лінія 1» (далі відповідач) про стягнення 1839601,01 грн. вартості необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що внаслідок несправності комерційного вузла обліку природного газу на об`єкті відповідача у період з 01.12.2024 по 23.12.2024 не здійснювався належний облік спожитого газу. За результатами перевірки та на підставі акту про порушення від 16.12.2024 № 2867, позивачем здійснено нарахування вартості необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу в сумі 1839601,01 грн., яка відповідачем не сплачена.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 12.05.2025 у даній справі прийнято вказану позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, вирішено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження. Призначено у даній справі підготовче судове засідання та встановлено відповідачу строк для подачі відзиву на позовну заяву та інших документів, що підтверджують заперечення проти позову упродовж п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі.

Сторони повідомлені про відкриття провадження у даній справі у порядку встановленому ч. 5 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України з додержанням вимог частин 3, 4 ст. 120 Господарського процесуального кодексу України, шляхом надсилання до їх електронних кабінетів копії ухвали в електронній формі.

У встановлений судом строк через систему «Електронний суд» Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова лінія 1» подало відзив на позовну заяву від 27.05.2025 (вх. № суду 7244/25 від 27.05.2025), в якому відповідач заперечує проти позовних вимог, з підстав, які зводяться до неправомірного застосування позивачем приписів глави 4 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем.

Через систему «Електронний суд» Товариство з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» в особі Київської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» подало до суду відповідь на відзив від 30.05.2025 (вх. № суду 7421/25 від 30.05.2025), в якій позивач наводить власні спростування на доводи відповідача, викладені у відзиві на позовну заяву, зокрема, зазнає, про правомірність нарахування вартості необлікованого природного газу в розмірі заявленої до стягнення суми.

Протокольною ухвалою Господарського суду Київської області від 01.07.2025, яка відображена в протоколі судового засідання від 01.07.2025, закрито підготовче провадження у даній справі та призначено справу до судового розгляду по суті на 23.09.2025 об 10:20.

Через систему «Електронний суд» Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова лінія 1» подало заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач наводить власні спростування на доводи позивача, викладені у відповіді на відзив, зокрема, відповідач зазначає, що зважаючи на характер поломки лічильника, саме позивач ймовірно винен у виході приладу з ладу та наполягає про неправомірність застосування позивачем приписів глави 4 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем.

Через систему «Електронний суд» Товариство з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» в особі Київської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» подало до суду додаткові пояснення від 08.09.2025 (вх. № суду 12317 від 08.09.2025).

Присутній в судовому засіданні 23.09.2025 представник позивача повністю підтримав позовні вимоги та просив суд їх задовольнити з мотивів, викладених в позові.

Присутній в судовому засіданні в режимі відеоконференції 23.09.2025 представник відповідача проти позовних вимог заперечив, з підстав наведених у відзиві та запереченнях на відповідь на відзив.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, присутнього в судовому засіданні та представника відповідача, присутнього в судовому засіданні в режимі відеоконференції, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд

встановив:

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі НКРЕКП) від 26.12.2022 № 1839 Товариству з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Постановою НКРЕКП № 1596 від 31.08.2023 «Про внесення змін до додатка до постанови НКРЕКП від 26 грудня 2022 року № 1839 та врегулювання питань щодо провадження ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» діяльності з розподілу природного газу» зобов`язано «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ» () виконувати зобов`язання, покладені НКРЕКП на АТ «КИЇВОБЛГАЗ» за результатами заходів державного контролю ліцензованої діяльності АТ «КИЇВОБЛГАЗ».

Порядок укладення договорів з розподілу природного газу здійснюється відповідно до положень Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 р., який вступив в дію з 01.10.2015 р. та Кодексу газорозподільних систем, затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.11.2015 за №1379/27824, що визначає взаємовідносини оператора газорозподільних систем із суб`єктами ринку природного газу, а також визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем.

Постановою НКРЕКП № 2498 від 30.09.2015 (із змінами), затверджено Типовий договір розподілу природного газу, текст якого викладено на офіційному сайті НКРЕКП, сайті оператора ГРМ в мережі Інтернет: https://kv.grmu.com.ua.

Між сторонами у справі укладено типовий договір розподілу природного газу 01.09.2023 № 04490UK8ОNDP018 (далі договір) шляхом підписання заяви-приєднання № 04490UK8ОNDP018 до умов договору розподілу природного газу (для споживача, що не є побутовим).

Пунктом 1.1 договору передбачено, що типовий договір розподілу природного газу є публічним та регламентує порядок і умови забезпечення цілодобового доступу споживача до газорозподільної системи, розподіл (переміщення) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об`єкта споживача та переміщення природного газу з метою фізичної доставки оператором ГРМ обсягів природного газу до об`єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.

Умови цього договору однакові для всіх споживачів України та розроблені відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2494 (п. 1.2 договору).

Відповідно до п. 1.3 договору цей договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641 та 642 Цивільного Кодексу України на невизначений строк. Фактом приєднання споживача до умов цього договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, зокрема надання підписаної споживачем заяви-приєднання за формою, наведеною у додатку 1 (для побутових споживачів) або у додатку 2 (для споживачів, що не є побутовими) до цього договору, яку в установленому порядку оператор ГРМ направляє споживачу інформаційним листом за формою, наведеною у додатку 3 до цього договору, та/або сплата рахунка оператора ГРМ, та/або документально підтверджене споживання природного газу.

Пунктом 2.1 договору передбачено його предмет, згідно якого оператор ГРМ зобов`язується надати споживачу послугу з розподілу природного газу, а споживач зобов`язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку, визначені цим договором.

Згідно з п. 2.3 договору при вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов`язуються керуватися Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом газорозподільних систем.

Відповідно до п. 5.4 договору порядок визначення об`єму розподіленого споживачу і спожитого ним природного газу та надання звітності щодо спожитих об`ємів газу за розрахунковий період визначається відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та з урахуванням вимог цього договору.

Уповноваженими представниками позивача 16.12.2024, за участі представника споживача головного енергетика Пустовойт О.М., здійснено перевірку технічного стану комерційного ВОГ на об`єкті відповідача за адресою: м. Бориспіль, вул. Горбатюка, 2 та під час перевірки працездатності лічильника газу шляхом відкривання сВічки після ВОГ та скидування природного газу на цю сВічку було виявлено, що відліковий механізм лічильника Delta G-40 № не обертається, тобто не відбувається облік природного газу. При цьому миттєва витрата коректора становить 0 м3/год, тобто витрати природного газу не фіксується. Виявлене свідчить про пошкодження лічильника або роботу комерційного ВОГ в позаштатному режимі. За наслідками технічного стану комерційного ВОГ складено акт від 16.12.2024.

За наслідками проведеної перевірки технічного стану комерційного ВОГ на об`єкті газоспоживання відповідача за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., м. Бориспіль, вул. Горбатюка, 2, виявлено порушення підпункту 1 пункту 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, а саме пошкодження ЗВТ (лічильника газу) або роботу комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, внаслідок чого витрати природного газу комерційного ВОГ не обліковуються, при перевірці працездатності лічильника Delta G-40 № шляхом скидування газу на продувочну сВічку виявлено, що відліковий механізм лічильника не обертається.

У зазначеному акті про порушення № 2867 від 16.12.2024 вказано, що розгляд складеного акта про порушення буде розглядатися комісією оператора ГРМ 16.01.2025 за адресою, яка зазначеною в акті.

В п. 5 акту про порушення № 2867 від 16.12.2024 вказано що за виявленими порушеннями споживачу необхідно у 10-ти денний термін забезпечити демонтаж лічильника для його направлення на позачергову повірку.

Акт про порушення № 2867 від 16.12.2024 підписано представником споживача без зауважень.

Згідно заяви відповідача адресованої позивачу, споживач просив направити представника Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» на вузол обліку газу ТОВ «Нова лінія 1», який знаходиться за адресою: м. Бориспіль, вул. Горбатюка, 2 для розпломбування лічильника основного фонду, проходження позачергової повірки та опломбування лічильника підмінного фонду.

23.12.2024 представниками Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» усунуто порушення підпункт 1 пункту 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу ГРМ шляхом демонтажу лічильника газу Delta G-40 № на позачергову повірку, про що складено акт про усунення порушення та акт перевірки технічного стану комерційного ВОГ, які підписані з обох сторін без зауважень та

заперечень.

Після зняття ЗВТ, в присутності сторін, 3ВТ запаковано в чорний полімерний пакет, який опломбовано пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером R 38145833, про що складений протокол щодо направлення 3ВТ на позачергову чи експертну повірку, який підписаний з обох сторін без зауважень та заперечень.

26.12.2024 проведена позачергова повірка лічильника роторний Delta G-40 DN 40, № , 2019 року виготовлення, про що складено Акт, відповідно до якого під час розкриття опломбованого пакету механічного пошкодження корпусу лічильника не виявлено. Пломба державного повірника та заводу-виробника наявні. Видимі ознаки пошкодження та втручання на пломбах відсутні. Остання повірка згідно паспорта 20.06.2023 року. Показники лічильника: 052268,877 м3. Стікерна пломба В17335738 без ознак втручання. Антимагнітні пломби № M16879400/01 без ознак руйнування. Робоча порожнина чиста. Ротора не обертаються (заклинені). За результатами позачергової повірки лічильник виявлено непридатним.

26.12.2024 ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» було встановлено, що лічильник газу роторний Delta G-40 DN 40, № , не відповідає вимогам п. 11.2 ДСТУ 9034:2020. «Лічильники газу роторні. Методи повірки». Підстави для визнання 3ВТ непридатним: втрата роботоздатності лічильника. ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» видано довідку про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 39-1-4/00324-20241226 від 26.12.2024.

Комісія Київської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Броварське УЕГГ прийняла рішення по розгляду акту про порушення вимог Кодексу ГРМ, яке оформлене протоколом засідання комісії № 7 від 16.01.2025, яким вирішила задовольнити акт про порушення № 2867 від 16.12.2024 та провести нарахування необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу.

Розгляд акта про порушення комісією здійснювався за участі представників споживача.

З рішенням комісії представники споживача не згодні, про що вказано на рішенні комісії та акті-розрахунку необлікованого (донарахованого) об`єму та обсягу природного газу і його вартості, з підстав того, що лічильник після повірки визнано непридатним.

На підставі вищезазначеного рішення, винесеного за результатами розгляду акта про порушення, позивачем здійснено розрахунок необлікованого (донарахованого) об`єму та обсягу природного газу і його вартості за період з 01.12.2024 (дата початку розрахункового періоду) по 23.12.2024 (дата встановлення та опломбування справного та повіреного ЗВТ) в розмірі 1839601,01 грн. З вказаним розрахунком представники споживача не згодні, про що вказано в зазначеному розрахунку, а саме: «зауваження щодо обсягів можливо спожитого та не облікованого обсягу газу, позаяк споживач не вчиняв свідомо чи несвідомо дій направлених на роботу лічильника, а за висновком сервісної організації причиною виходу з ладу є пневмоудар.

04.03.2025 за вх. № КОФ/100,3.2-ВХ-7417-25 на адресу позивача надійшов лист від 03.03.2025 № 24 від відповідача, в якому останній просив розглянути можливість реструктуризації та погашення розміру нарахування, згідно рахунку від 16.01.2025 за необлікований (донарахований) об`єм природного газу згідно розділу ХІ Кодексу ГРМ протягом року, з можливістю укладення відповідного договору по реструктуризації даного нарахування.

Позивачем була надана відповідь № КОФ/100.3.2-ВИХ-4513-25 від 12.03.2025, в якій Товариство повідомило, що не заперечує проти укладення договору реструктуризації суми боргу 1839601,01 грн., за умови сплати 40 % від суми вказаного боргу.

Разом з тим, сторони не досягли згоди щодо укладення договору реструктуризації суми боргу 1839601,01 грн.

Враховуючи, що відповідач нараховану вартість необлікованого (донарахованого) об`єму та обсягу природного газу і його вартості за період з 01.12.2024 по 23.12.2024 в розмірі 1839601,01 грн. в добровільному порядку не сплатив позивачу, останній звернувся до суду з даним позовом.

Правові засади функціонування ринку природного газу України визначає Закон України «Про ринок природного газу»

У відповідності до пп. 33 п. 1 ст. 1 Закону України «Про ринок природного газу» ринок природного газу - сукупність правовідносин, що виникають у процесі купівлі-продажу, постачання природного газу, а також надання послуг з його транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), послуг установки LNG.

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494 затверджено Кодекс газорозподільних систем, який визначає взаємовідносини оператора газорозподільних систем із суб`єктами ринку природного газу, а також визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газорозподільних систем.

Згідно з п. 1 глави 1 розділу Х Кодексу газорозподільних систем приладовий облік природного газу в ГРМ організовується та здійснюється з метою отримання та реєстрації за допомогою комерційного ВОГ інформації про об`єми передачі (розподілу, споживання) природного газу в точках вимірювання та подальшого її використання при забезпеченні комерційного обліку природного газу між суб`єктами ринку природного газу.

Пунктом 1 глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем визначено, що власник комерційного ВОГ або суб`єкт господарювання, що здійснює його експлуатацію на підставі відповідного договору з власником, забезпечує належний технічний стан комерційного ВОГ та його складових (зокрема ЗВТ), а також проведення періодичної повірки ЗВТ (крім населення) в порядку, визначеному главою 7 цього розділу, та відповідає за дотримання правил експлуатації комерційного вузла обліку та його складових (ЗВТ).

Відповідно до п. 1 глави 5 Розділу XI Кодексу газорозподільних систем у разі виявлення у споживача або несанкціонованого споживача порушень, визначених у главі 2 цього розділу, на місці їх виявлення представником Оператора ГРМ складається акт про порушення.

Підпунктом 1 пункту 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем визначено, що до порушень (за умови відсутності несанкціонованого втручання в ГРМ або роботу ЗВТ), що сталися внаслідок пошкодження чи позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ або його складових (які кваліфікуються як «не з вини споживача»), але внаслідок яких споживачу здійснюється перерахунок розподіленого (спожитого) об`єму природного газу, належать: пошкодження ЗВТ (лічильника газу) або робота комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, внаслідок чого витрата (споживання) природного газу комерційним ВОГ не обліковується або обліковується некоректно.

У відповідності до положень п. 6 глави 6 розділу Х Кодексу газорозподільних систем у разі виявлення позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових, пошкодження ЗВТ або пошкодження пломб чи захисних елементів власник (користувач), на території або у приміщенні якого встановлений комерційний ВОГ чи його складові, має терміново поінформувати про це Оператора ГРМ та за потреби вжити заходів для недопущення аварійної ситуації з урахуванням техніки безпеки.

Позаштатний режим роботи комерційного ВОГ, зокрема, включає: 1) витоки газу з елементів та конструкції комерційного ВОГ, у тому числі імпульсних ліній манометрів, датчиків тиску і температури тощо; 2) відсутність зміни показань лічильника газу (обчислювача або коректора об`єму газу), загальмованість або рух з ривками зчитувального механізму при фактичній витраті (споживанні) природного газу; 3) наявність сторонніх шумів та нехарактерних звуків при роботі лічильника газу чи іншого ЗВТ; 4) індикація або наявність повідомлень про порушення в роботі ЗВТ, в тому числі про необхідність зміни елементів живлення; 5) забруднення або відкладання осадів, потрапляння сторонніх предметів до внутрішньої порожнини вимірювального трубопроводу або лічильника газу чи на робочі поверхні первинних перетворювачів; 6) інші ознаки порушень вимог щодо експлуатації ЗВТ, які можуть вплинути на результати вимірювання.

Якщо внаслідок позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових буде підтверджено факт необлікованого чи облікованого частково об`єму розподіленого (спожитого, переданого) природного газу, розрахунок необлікованих (облікованих частково) об`ємів природного газу за період несправності комерційного ВОГ чи його складових здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу.

Згідно з підпунктом 1 пункту 4 глави 4 розлілу ХІ Кодексу газорозподільних систем у разі виявлення Оператором ГРМ пропущення строку періодичної повірки лічильника газу або звужуючого пристрою з вини споживача, несправності лічильника газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску), що сталася внаслідок його пошкодження або позаштатного режиму роботи, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ перерахунок об`єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з урахуванням такого: при визначенні лічильника газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску) непридатними до застосування за результатами позачергової або експертної повірки, а також при пропущенні строку періодичної повірки лічильника газу або звужуючого пристрою з вини споживача об`єм переданого (прийнятого) газу розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання перерахунок проводиться за період з дати виходу з ладу ЗВТ (з дати початку прострочення періодичної повірки) до моменту встановлення та опломбування справного та повіреного ЗВТ. У разі якщо дату виходу з ладу ЗВТ неможливо достовірно визначити, перерахунок проводять з початку розрахункового періоду до дати встановлення та опломбування справного та повіреного ЗВТ.

Пунктом 11 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ визначено, що за результатами розгляду акта про порушення на засіданні комісії може бути прийнято рішення про його задоволення (повністю або частково), або необхідність додаткового обстеження чи перевірки, або додаткових пояснень тощо, або скасування акта про порушення. При задоволенні комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об`єму та обсягу природного газу і його вартості.

Згідно з пунктом 12 глави 5 розділу XI Кодексу газорозподільних систем вартість необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу, яка пред`являється до сплати споживачу (несанкціонованому споживачу) в результаті задоволення акту про порушення, зазначається в окремому платіжному рахунку оператора ГРМ.

Факт виявлених на об`єкті газоспоживання відповідача за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н., м. Бориспіль, вул. Горбатюка, 2, порушень підпункту 1 пункту 3 глави 2 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, а саме пошкодження ЗВТ (лічильника газу) або роботу комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, внаслідок чого витрати природного газу комерційного ВОГ не обліковуються, при перевірці працездатності лічильника Delta G-40 № шляхом скидування газу на продувочну сВічку виявлено, що відліковий механізм лічильника не обертається, зафіксовано актом про порушення № 2867 від 16.12.2024 та не спростовано належними та допустимими доказами.

Вказане свідчить про наявність правових підстав для застосування до споживача відповідальності за порушення вказаних положень Кодексу газорозподільних систем. Належними та допустимими доказами протилежного суду не надано.

Заперечення відповідача проти позовних вимог з підстав того, що позивачем неправомірно застосовано приписи глави 4 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем, позаяк відповідач невідкладно в телефонному режимі повідомив позивача про некоректну роботу ВОГ, а тому відповідно до положень пункту 8 глави 4 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем процедура передбачена цією главою не застосовується у разі своєчасного (до виявлення порушення представниками Оператора ГРМ) повідомлення споживачем Оператора ГРМ про пошкодження ЗВТ/лічильника газу або пломби, не приймаються судом до уваги при вирішенні даного спору та відхиляються з огляду на таке.

Згідно положень пункту 8 глави 4 розділу XІ Кодексу газорозподільних систем у разі своєчасного (до виявлення порушення представником Оператора ГРМ) письмового повідомлення споживачем Оператора ГРМ про пошкодження ЗВТ/лічильника газу або пломби (крім її відсутності) та за умови відсутності пошкодження пломби з прихованими заходами чи несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу процедура, передбачена цією главою, не застосовується (крім періоду відсутності пошкодженого ЗВТ/лічильника газу, що був направлений на експертизу та/або позачергову чи експертну повірку).

Тобто ключовою вимогою для застосування абз. 1 п. 8 гл. 4 розд. XI Кодексу ГРМ є наявність письмового повідомлення оператора ГРМ про пошкодження ЗВТ / лічильника газу або пломби, зробленого до виявлення порушення оператором ГРМ (висновок щодо можливості застосування цієї норми при виявленні позаштатного режиму роботи викладений у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 30.06.2022 у справі № 911/2791/20, від 11.02.2021 у справі № 927/770/18, від 16.08.2022 у справі № 910/1873/20, постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 05.09.2022 у справі № 904/428/23).

Матеріали справи не містять письмового повідомлення оператора ГРМ про пошкодження ЗВТ / лічильника газу або пломби, зробленого до виявлення порушення оператором ГРМ.

Посилання відповідача на те, що зважаючи на характер поломки лічильника, саме позивач ймовірно винен у виході приладу з ладу не приймаються судом до уваги при вирішенні даного спору та відхиляються, позаяк такі твердження не підтверджені належними та допустимими доказами.

З огляду на зазначене та враховуючи, що відповідач суму вартості спожитого природного газу за період з 01.12.2024 по 23.12.2024, нараховану внаслідок порушення ним положень Кодексу ГРМ в розмірі 1839601,01 грн. не сплатив, суд дійшов висновку, що позовні вимоги про стягнення з відповідача 1839601,01 грн. є доведеними, обґрунтованими, відповідачем не спростовані, а відтак підлягають задоволенню.

Відшкодування витрат по сплаті судового збору відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладається судом на відповідача.

Керуючись ст. 129-1 Конституції України, ст. 123, 129, 232, 233, 236-239, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» в особі Київської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова лінія l» про стягнення 1839601,01 грн. вартості необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Нова лінія 1» (вул. Одеське шoce, 8. селише Чабани, Фастівський р-н., Київська обл., 08162, ідентифікаційний код 30728887) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (вул. Шолуденка, 1, м. Київ, 04116, ідентифікаційний код 44907200) в особі Київської філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (вул. Шевченка Т., 178, м. Боярка, Фастівський р-н., Київська обл., 08150, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45385 (один мільйон вісімсот тридцять дев`ять тисяч шістсот одну) грн. 01 коп. вартості необлікованого (донарахованого) об`єму природного газу, 22075 (двадцять дві тисячі сімдесят п`ять) грн. 21 коп. витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Дане рішення Господарського суду Київської області набирає законної сили у строк та порядку передбаченому ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено у строк визначений ст. 256 ГПК України в порядку передбаченому ст. 257 ГПК України з врахуванням пп. 17.5 п. 17 ч. 1 розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК України.

Дата складання та підписання повного тексту рішення 07.11.2025.

Суддя Ю.В. Подоляк